<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2025-10-16</Date>
    <Time>15:44:16</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.1.03</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>23314_Recklinghausen</NamePrj>
    <LblPrj>23314_Recklinghausen</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm 220mm 240mm 260mm 280mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	Deckblatt LV 	 			 	 </span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sanierung Südbad Recklinghausen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Badewassertechnik V2.1 (KG 476)</span>
        </p>
        <p style="text-align:right;" />
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Allgemeines</span>
        </p>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">_______________________________________________________________________________________________</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">   Bauvorhaben:		Sanierung Freibad Südbad Recklinghausen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">   Bauherr:			Stadt Recklinghausen</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">			Stadthaus A Rathausplatz 3/4</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">			45657 Recklinghausen</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">   Bauort:			Pappelallee 50</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">			45663 Recklinghausen</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1 Projektbeschreibung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-top:12pt;">
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">1 Projektbeschreibung</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">1.1 Ausgangssituation</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Stadt Recklinghausen beabsichtigt den bestehenden Freibadbereich des Kombibads „Südbad“ aus den 1970er Jahren zu sanieren und zu attraktivieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-top:12pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Standort des Bauprojektes befindet sich in der Pappelallee 50 in Recklinghausen-Süd.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Grundstück ist eingebettet in eine Parklandschaft und grenzt an Wohnbebauungen mit zwei bis dreigeschossigen Gebäuden. Im Westen befindet sich eine Schule.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Freibad liegt zusammen mit dem Hallenbad, das bereits Ende der 1960er errichtet wurde und z. Z. noch umgebaut und saniert wird, auf einem ca. 51.830 m² großem, weitgehend ebenen Grundstück und wird im Osten von der Pappelallee erschlossen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist geplant alle Freibadbecken (Schwimmer-, Nichtschwimmer-, Springer- und Planschbecken) einschließlich der Beckenumgänge zu sanieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Freibad wurde in den 1970er-Jahren errichtet und in Betrieb genommen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Sowohl Becken als auch Technik sind in weiten Teilen noch im Originalzustand vorhanden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">50m-Becken, Nichtschwimmer- und Springerbecken sind im System Beton + Fliesenauskleidung errichtet. Das Kinderbecken ist mit einem Chlorkautschukanstrich versehen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">An allen Becken sind in der Vergangenheit Schäden an den Fliesen, sowie nicht unerhebliche Undichtigkeiten mit entsprechendem Wasserverlust, aufgetreten.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Neben den Becken ist auch die Verrohrung im Erdreich sanierungsbedürftig. Undichtigkeiten auch in diesem Bereich sind wahrscheinlich.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist daher eine umfassende Beckensanierung mit Erneuerung der Beckenköpfe/Überlaufrinnen, sowie eine Auskleidung des Beckenkörpers mit Folie in den Fliesenbecken geplant.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Kinderplanschbecken wird abgebrochen und durch ein, durch das Gewerk Aussenanlagen zu errichtendes, Kinderbecken mit zwei Wassertiefenbereichen ersetzt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine grundlegende Umgestaltung bzw. Erneuerung/Modernisierung der bestehenden Badewasseraufbereitungstechnik, d.h. Filter, Pumpen, Steuerungstechnik, im Bereich der Technikkeller, ist in der aktuellen Maßnahme nicht vorgesehen. Arbeiten am Bestand und Eingriffe in die Steuerung Badewasseraufbereitung sind daher in der hier vorliegenden Ausschreibung, auf unbedingt erforderlichen Maßnahmen beschränkt.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">1.2 Konzept des neue Bades</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">50m-Becken, Springer- und Nichtschwimmerbecken bleiben in ihrer aktuellen Form erhalten</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Beckenabmaße und Wasserfläche bleiben in den genannten Becken erhalten.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wasserfläche Nichtschwimmerbecken wird durch Anpassung der Einstiegstreppe geringfügig verringert.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Teile der alten Rinne werden durch das Gewerk Rohbau abgebrochen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden neue Rinnenabläufe aus PVC-U installiert und in die Abdichtung der Rinne integriert.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das 50m-Becken, Nichtschwimmer und Sprungbecken sind aktuell zwar mit einer umlaufenden Rinne ausgestattet, die Umwälzung erfolgt aber nicht über 100% über die Rinne.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist in den Becken eine zusätzliche Querdurchströmung realisiert, bei der auf einer Beckenlängsseite Reinwasser über Wanddüsen eingebracht wird, das auf der gegenüberliegen Beckenseite über Wandeinläufe wieder abgezogen wird. Das Rohwasser läuft dabei im freien Gefälle dem Schwallwasserbehälter zu.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Beckendurchströmung wird im Rahmen der Beckensanierung auf eine DIN-konforme horizontale Durchströmung nach dem Prinzip der Strahlenturbulenz umgestellt.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Beckenumgang wird neu aufgebaut und kann von der Liegewiese über Durchschreitemulden erreicht werden. </span>
          <br />
        </p>
        <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Becken sind für das Bad nach der Sanierung geplant:</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">50m-Kombibecken (Schwimmer-/Nichtschwimmer)</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Material:		Beton mit Folienauskleidung</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm 220mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserfläche:	1.058 m²</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Umwälzung:		450 m³/h</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Temperatur:		24 °C</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausrüstung:	- 	Startblöcke</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">		</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Springerbecken</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Material:		Beton mit Folienauskleidung</span>
        </p>
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserfläche:	162,5 m²</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Umwälzung:		100 m³/h</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Temperatur:		23 °C</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausrüstung:	- 	Sprunganlage</span>
        </p>
        <p />
        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm 220mm 240mm 260mm 280mm;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Nichtschwimmerbecken</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Material:		Beton mit Folienauskleidung</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserfläche:	548 m²</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Umwälzung:		355 m³/h</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Temperatur:		25 °C</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausrüstung:	- 	Neue Edelstahl-Breitrutsche</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Kinderbecken neu</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Material:		Beton/Fliese</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserfläche:	50 m²</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Umwälzung:		36 m³/h</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Temperatur:		26 °C</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Abbruch- und Rohbauarbeiten an den Bestandsbecken, sowie die Auskleidung mit Folie erfolgt bauseits durch die entsprechenden Fachgewerke.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die im Aussenbereich zu intstallierenden, erdverlegten Rohrleitungen für Beckenverrohrung, etc. werden durch ein eigenes Gewerk "Rohrleitungsbau" ausgeführt.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch das hier ausgeschriebene Gewerk "Badewassertechnik" ist die Verrohrung innerhalb des Gebäudes auszuführen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Schnittstelle ist hier jeweils ein, durch das Gewerk "Rohrleitungsbau", bis ins Gebäude eingeführtes Rohr mit Anschlussflansch, Muffe oder glattem Rohrernde.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung Reinwasserzuführung, Atttraktionen, Entleerungen, sind in PE-HD, SDR 17, auszuführen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Kleinleitungen wie Messwasser werden in PVC-U ausgeführt. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ableitung Schwallwasser erfolgt mittels KG2000 Rohren aus PP.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">1.4 Kinderbecken</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Becken wird bauseits vom Gewerk Aussenanlagen (GALA) errichtet.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Gleiches gilt für Einbauteile für Einströmung, Rinnenüberläufe und Bodenanker für Spielattraktionen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durch das Gewerk Badewasser sind die Verbindungsrohrleitungen, Armaturen im Keller, sowie eine Druckerhöhungspumpe für die Spritzattraktionen zu installieren.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">1.5 Beckenwassererwärmung</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Beheizung der Becken sind im Bestand Edelstahl-Rohrbündelwärmetauscher vorhanden.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Diese sollen weiterhin genutzt werden.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">1.6 Mess- und Regeltechnik - Chlorung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Badewassertechnik ist mit Anlagen zur automatischen Regelung des Wertes an freiem Chlor im Beckenwasser ausgerüstet. Diese sollen weiter verwendet werden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bestand ist ein Chlorgasraum mit einer Chlorflaschenanlage vorhanden.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die sanierten Becken werden weiterhin über diese Anlage mit Chlorgas versorgt.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Chlorgasraum sind aktuell keine Maßnahmen vorgesehen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">1.7 Hebeanlage Beckenentleerung + Behälterüberlauf</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Im Bereich des Springerbeckens ist eine Hebeanlage zur Beckenentleerung und ggf. unterhalb der Folienauskleidung anfallendem Drainagewasser.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">1.8 Schaltschrank + Steuerung</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Schaltschrank Badewasseraufbereitung Bestand ist um die Komponenten für die Anlagenerweiterung zu ergänzen und anzupassen.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verkabelung aller zum Gewerk Badewasser, inkl. Hebeanlage gehörenden Komponenten und Sensoren, </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">sind durch den AN eigenständig aufzulegen und zu verkabeln.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">2 Angebots und Vertragsbedingungen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2 Angebots- u. Vertragsbedingungen</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Weitere besondere Vertragsbedingungen</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.1 Art und Umfang der Leistung (zu VOB/B § 1)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Art und Umfang der auszuführenden Bauleistungen werden durch den Bauvertrag bestimmt.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander:</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- die Leistungsbeschreibung</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- die Besonderen Vertragsbedingungen</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- die Allgemeinen Vertagsbedingungen von Bauleistungen,</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- die Allgemeinen Technischen Vertagsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.2 Vergütung (zu VOB/B § 2)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">In der Kalkulation sind sämtliche preisbeeinflußenden Umstände (auch soweit nicht besonders aufgeführt) zu erfassen. Unter anderem sind die Kosten einzukalkulieren für: Einrichtung und Erhaltung von Kraftstrom, Bauwasser, Treibstoffe, sämtliche Arbeits- u. Schutzgerüste, Hebezeuge soweit erforderlich und nicht besonders aufgeführt, Verschnitt; Versicherungen, Fahrgelder, Entfernungs- u. Erschwerniszulagen, Ortszulagen, Auslösungen, Fracht- u. Beifuhrkosten sowie Einrichtungen für den Transport und den Transport bis zur Verwendungsstelle, Zufahrten, Lagerstellen, Arbeitsplätze, Sicherung von ober- u. unterirdischen Leistungen, Entgelte für Benutzung von Einrichtungen, Straßenplätzen, Gehwegen, Straßenzufahrten und Nachbargrundstücken.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die anzubietenden Leistungen stellen in jedem Fall Bauleistungen dar, ob mit oder ohne Lieferung von Stoffen bzw. nur Lieferung von Stoffen, Bauteilen, Einrichtungen jeder Art bzw. Lieferung und Montage maschineller Einrichtungen. Der Auftragnehmer (AN) hat keinen Anspruch auf Entschädigung wenn einzelne Positionen des LV ganz oder teilweise entfallen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.2.1 Nachtragsangebote</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Müssen Arbeiten vorgenommen werden, die von der Leistungsbeschreibung abweichen oder nicht darin aufgeführt  sind, so ist rechtzeitig vor Ausführung ein Nachtragsangebot einzureichen, der Einheitspreis zu vereinbaren und die schriftliche Zustimmung zur Ausführungsart und zum Preis vom AG einzuholen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.3 Ausführungsunterlagen (zu VOB/B § 3)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle zur Ausführung nötigen Unterlagen werden dem AN als PDF-Dateien per E-Mail unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">In Absprache können folgende CAD-Austauschformate zur Verfügung gestellt werden:</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- DWG </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- IFC</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">- Revit RVT</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausdrucke auf Papier oder dergleichen sind vom AN selbst zu veranlassen und werden nicht vergütet. Die Zeichnungen haben einen Freigabevermerk des AGs (AG) bzw. dessen Architekten zu tragen. Die aktuellsten Unterlagen sind zu verwenden. </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Unterlagen dürfen ohne Genehmigung des Urhebers nicht veröffentlicht, vervielfältig, geändert oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck genutzt werden.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.4 Ausführung (zu VOB/B § 4)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.1 Arbeitszeiten/Verhaltensregeln</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung aller Arbeiten ist werktäglich von 7:00 bis 18:00 Uhr, Samstags in Absprache mit der örtlichen Bauleitung bis 14:00 Uhr möglich.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die an die Baustelle angrenzenden Freiräume und Gebäude dürfen während der genannten Zeit in ihren Nutzungen nicht eingeschränkt werden. </span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.2 PKW-Stellplätze</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Parkplätze für den AN u. seine Mitarbeiter auf dem Baustellengelände dürfen nur auf den gemäß Baustelleneinrichtungsplan genutzten Flächen genutzt werden.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.3 Gebäudebeleuchtung</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die gebäudeinternen Rettungserschließungswege und Treppenanlagen sind mit einer Grundbeleuchtung bauseits beleuchtet.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die notwendige und ausreichende Arbeitsbeleuchtung zur Erbringung der vertraglichen Leistung des AN ist dieser selbst verantwortlich.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.4 Sauberkeit der Baustelle</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle selbst sowie die Transport- u. Zugangswege sind tagtäglich besenrein zu hinterlassen. Der bei seinen Leistungen angefallene Schutt (Abfälle u. Verpackungsmaterial) ist zu sammeln u. abzufahren, durch ausfahrende Fahrzeuge verunreinigte Gehwege, Straßen u. Zufahrten sind sofort zu reinigen. Der Bauherr behält sich vor, durch den AN verursachte Verunreinigungen im und um den Baustellenbereich zu Lasten des AN entfernen zu lassen. </span>
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Reinigen der Arbeitsgeräte bzw. das Reststoffe von wie z.B. Beton, Spachtelmassen u.ä. über die vorhandene Sanitäreneinrichtungen ist untersagt. Bei Zuwiderhandlung wird das Überprüfen und ggf. die Rohrreinigung des Kanalnetzes zu Lasten des Verursachers durchgeführt.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche aus o.g. Zuwiderhandlungen resultierenden Kosten sind mit den Angenbotspreisen abgegolten.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.5 Brand- und Emissionsschutz</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Schweißarbeiten, Arbeiten mit offenem Feuer und andere feuergefährliche Arbeiten sind mindestens drei Tage vor Beginn der Arbeiten der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers zur Genehmigung anzuzeigen. Die Genehmigung der Arbeiten erfolgt stets schriftlich.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.6 Abstimmung mit anderen Baubeteiligten</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausführung der Leistung im gesteckten Zeitrahmen ist die Zusammenarbeit und Abstimmung mit den übrigen AN zwingend notwendig. Eine parallele Ausführung der Arbeiten mit den Arbeiten anderer Gewerke ist unvermeidbar. Der AN hat sich in Hinsicht auf Ausführungstermine und Arbeitsabläufe mit den übrigen Ausbaufirmen und der Objektüberwachung abzustimmen. Etwaige Mehrkosten durch die Abstimmung mit anderen Baubeteiligten sind mit den Angebotspreisen abgegolten.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.7 Baubesprechungen</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat die Teilnahme eines kompetenten, entscheidungsbefugten, fließend deutsch sprechenden Bauleiters an regelmäßigen Baubesprechungen sicherzustellen. Ist der mit der Leitung der Baustelle betraute Bauleiter verhindert, so ist ein mit dem Bau vertrauter, entscheidungsbefugter, fließend deutsch sprechender  Vertreter zu entsenden. Es ist von wöchentlichen Baubesprechungen auszugehen, ausnahmsweise können auch häufigere Besprechungstermine erforderlich sein. Unentschuldigtes Fernbleiben von Besprechungen wird seitens des AG durch eine Abmahnung geahndet.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.8 Austausch der örtlichen Bauleitung des AN</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Sollte die örtliche Bauleitung des AN ihren vertraglichen Pflichten gegenüber dem AG (Teilnahme an Baubesprechungen, termingerechte Bearbeitung von Anfragen, Anweisungen o. Aufträgen) nicht nachkommen, so behält sich der AG vor, den betreffenden Bauleiter mit einer dem Bauvorhaben angemessen Frist austauschen zu lassen. Bei wiederholter Abmahnung kann der AG auch eine fristlose Ablösung des Bauleiters verlangen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.9 Lager- u. Aufenthaltsräume</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Materiallagerungen jeglicher Art sind mit dem AG /der Bauleitung abzustimmen. Das Vorhalten von Aufenthalts- u. Lagerflächen, die für das Erbringen der nachfolgend beschriebenen Leistungen nötig sind, obliegt dem AN u. ist eine Nebenleistung. Lagerflächen sind ebenso mit dem AG /der Bauleitung abzustimmen.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Abhalten von Pausen und sonstiger, nicht unmittelbar der Leistungserstellung dienender Aufenthalt im Bauwerk ist nur im Baustellenbereich bzw. in vom AG ausgewiesenen Flächen/Räumen zulässig. Auch die Einlagerung von Material in nicht dafür vorgesehene Räume ist nicht zulässig. Bei widerrechtlicher Materialeinlagerung des AN ist der Bauherr berechtigt, eine Räumung und Entsorgung der Materialien zu Lasten des AN vornehmen zu lassen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.10 Sanitäreinrichtungen</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AG stellt für die Bauzeit mobile WC-Container zur Benutzung zur Verfügung.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.11 Baustrom / Bauwasser </span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Baustrom und Bauwasser stehen auf der Baustelle zur Verfügung. Die Kosten für den Verbrauch werden durch den Bauherrn getragen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">2.4.12 Nachunternehmer</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat dem AG die von ihm beauftragten Nachunternehmer bekanntzugeben (siehe Formblatt 233 der Anlage) und genehmigen zu lassen. </span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.5 Ausführungsfristen und Terminplanung</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Planungs- und Bauablauf des Bauvorhabens wird durch den AG bzw. seine Beauftragen koordiniert und gesteuert.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer auf Abruf des Auftraggebers innerhalb von 10 Arbeitstagen einen Terminplan für seine eigenen Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Fertigstellungstermin der Baumaßnahme ist in dem Terminplan neben der vertraglich vereinbarten Ausführungsfrist angemessen zu berücksichtigen. Die Fertigstellung von Teilleistungen ist in Abstimmung mit der Objektüberwachung des Auftraggebers jeweils so rechtzeitig herbeizuführen, dass Folgegewerke die Vorleistungen des Auftragnehmers im notwendigen Umfang rechtzeitig zur Verfügung stehen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Terminplan muss den zeitlichen Ablauf der Teilleistungen graphisch aufzeigen und soll detaillierte Angaben über den geplanten Personal-, Geräte- und Maschineneinsatz enthalten.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Terminplan muss soweit in Einzelvorgänge aufgegliedert sein, dass für den Auftraggeber jederzeit eine umfassende Beurteilung und Kontrolle des vorgesehenen Ablaufes möglich ist.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.6 Abnahme (zu VOB/B § 12)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Ein förmliche Abnahme der Leistungen wird vereinbart. Der Abnahmetermin wird vom AG festgelegt. Es wird ein Abnahmeprotokoll in Schriftform angefertig. In der Niederschrift werden etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mängel, wegen Vertragsstrafen sowie Einwände des AN aufgenommen. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. In festgelegten Nachbesserungsfristen ist der AN verpflichtet, die vereinbarten Leistungen, vertragsgemäß herzustellen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.7 Mängelansprüche (zu VOB/B § 13)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Frist für Mängelansprüche beginnt mit der Abnahme der Leistung bzw. in sich abgeschlossener Teilleistungen. Es werden die in der VOB/B festgelegten Verjährungsfristen für Bauleistungen vereinbart.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.8 Abrechnung (zu VOB/B § 14)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">er AN hat alle Rechnungen, Ausführung/Inhalt gem. VOB, als Rechnungsoriginal an den Bauherrn (digital an rechnungseingang@recklinghausen.de) und als Zweitschrift inkl. Aufmaß an die bauleitenden Fachingenieur zur Abrechnung einzureichen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufmaße / Mengenermittlung sind neben der Papierform auch in elektronischer Form einzureichen (DA11 / X31 Schnittstelle) einzureichen.</span>
          <br />
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund der internen Aufteilung der Maßnahme in förderfähige und nicht förderfähige Bereiche und zum Nachweis gegenüber dem Fördermittelgeber sind Aufmaße und Rechnungen getrennt für folgende Bereiche zu erstellen:</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">   a) Sportbecken 50m + Umkleidebereich</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">   b) Nichtschwimmerbecken</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">   c) Springerbecken</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">   d) Aussenanlagen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">   e) Tribüne</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abrechnung hat kumulativ zu erfolgen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leistungen sind in jeder Rechnung in der Reihenfolge der Ordnungszahlen (LV- Positionen) wie in der Leistungsbeschreibung nach Positionen, Menge, Wortlaut, EP und GP aufzuführen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Vom AN ist die Abrechnung nach Abrechnungszeichnung und gemeinsamen Aufmaß in Abstimmung mit dem AG und dem eingesetzten Bauleitungsbüro vorzunehmen. Die Erstellung der Abrechnungspläne bzw. der Aufmaße erfolgt zu jeder Zwischenrechnung einschließlich der Mengenermittlungsblätter. Das gemeinsame Aufmaß erfolgt grundsätzlich vor Rechnungslegung.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Aufmaßmengen sind in einer Gesamtübersicht kumuliert darzustellen. Mengenänderungen gegenüber bereits in vorhergehenden Zwischenrechnungen abgerechneten LV-Positionen sind unter Angabe der Teilmenge des jeweils letzten Rechnungsstandes und zugehöriger Rechnungsnummer auszuweisen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Rechnungen werden nur für mit dem Bauwerk fest verbundene Einbauteile bzw. fertiggestellte und abgeschlossene Einzelleistungen bezahlt, nicht für Zwischenbaustände.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.9 Stundenlohnarbeiten (zu VOB/B § 15)</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten sind, ohne Anspruch des Bieters auf Ausführung und nur auf Anordnung der Bauleitung, gegen Nachweis, nach den vertraglichen Vereinbarungen abzurechnen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.10 Abtretungen</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Forderungsabtretungen sind nur mit Zustimmung des AGs wirksam.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.11 Sicherheits- und Gesundheitsschutz</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist grundsätzlich für den Sicherheits- u. Gesundheitsschutz gem. ArbSchutzG und zur Einhaltung der UVV verpflichtet. Besonders sei auf die ggf. erforderliche Vorhaltung und Benutzung von Absturzsicherungen, Fangnetzen sowie die Vorhaltung eines Sanitätskoffers hingewiesen. Diese Leistungen sind mit den Angebotspreisen abgegolten. Sollten Arbeiten mit brennbaren Stoffen o. Gasen ausgeführt werden, sind vom AN automatisch für diese Arbeiten Sicherheitsvorkehrungen wie Feuerlöscher, Brand- u. Löschdecken u. dgl. ohne weitere Aufforderung durch die Bauleitung vorzuhalten. Sämtliche daraus resultierenden Kosten sind mit den Angenbotspreisen abgegolten.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Grundsätzlich herrscht im Baustellenbereich Alkohol- u. Rauchverbot.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">2.12 Werbung auf der Baustelle</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Werbung des ANs auf der Baustelle ist nicht gestattet.</span>
          <br />
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">3 ZTV Zusätzliche technische Vorbedingungen</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3  ZTV Zusätzliche badewasserspezifische allgemeine Vorbedingungen zum Objekt</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die ZTV ergänzen die ATV (Allgemeinen technischen Vorbedingungen) und VOB/C um Details zur fachlichen Ausführung der Badewasseraufbereitung.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.1 Lager/ Baustelleneinrichtungsflächen</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen stehen nur begrenzt zur Verfügung. Lager- und Aufenthaltsräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt und sind vom AN entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für alle Leistungen vorzuhalten.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Material ist entsprechend dem Bauablauf bereitzustellen, zu lagern und zu sichern. Nicht mehr benötigtes Material ist umgehend abzufahren.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Kleinteile, Befestigungen, Gerüstgestellung, Werkzeuge und Maschinen und sonstige Hilfs- und Nebenleistungen sind einzukalkulieren.</span>
        </p>
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.2 Zuwegung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Hauptzufahrt zur Baustelle erfolgt über den Betriebshof an der Pappelallee.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Eine weitere Zufahrt erfolgt über die Prestonstraße.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Da das zur Anlage gehörende Hallenbad ganzjährig in Betrieb ist, ist auf die Hallenbadgäste Rücksicht zu nehmen, insbesondere an den Zufahrtswegen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verkehrswege für die LKW-Fahrzeuge mit Anhängern und die Beladeflächen sind während der Bauarbeiten für den AG ständig freizuhalten. Eine evtl. unumgänglich notwendige zeitlich begrenzte Sperrung muss fristgerecht mit der zuständigen städtischen Behörde abgestimmt und von dieser genehmigt werden. Alle Sicherungsmaßnahmen für den Betrieb der Baustelle sind durch den AN ohne besondere Vergütung durchzuführen.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.3 Ver-/ Entsorgung der Baustelle</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Verkehrswege innerhalb der Baustelle entsprechend des Baustelleneinrichtungsplans. Strom und Wasseranschlüsse werden vom AG gestellt und allen am Bau Beteiligten zugänglich gemacht. Die entsprechenden Hauptanschlüsse sind vom AN eigenverantwortlich in Erfahrung zu bringen. Hinsichtlich der Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen sind die abfallrechtlichen Bestimmungen der zuständigen Behörden zu beachten. Kalkulation von Entsorgungsleistungen nach EBV in der aktuellen Fassung.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.4 Unterhaltung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Baustelle hat in jeder Bauphase ordentlich und aufgeräumt zu erscheinen. Die Reinigung der Straßen und Wege innerhalb und außerhalb des Baugrundstückes von Verschmutzung durch Baufahrzeuge hat entsprechend den Forderungen des AG und der Stadt zu erfolgen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN hat die Pflicht zur laufenden Reinigung und nach Beendigung seiner Leistung zur unverzüglichen, vollständigen Räumung der Baustelle. Befolgt er dazu ergehende Aufforderungen nicht, erfolgt ein Zahlungseinbehalt gem. den Vorbemerkungen des AG.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.5 Sicherheits- und Gesundheitskoordination</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Maßnahme wird durch einen Sicherheits-und Gesundheitskoordinator begleitet. Der Sicherheits- und Gesundheitsplan (SiGE-Plan) ist zu beachten.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.6 Prüfung der Unterlagen/ Vorleistung</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die zu erbringenden Leistungen sind möglichst eindeutig und erschöpfend beschrieben. Das entbindet den AN jedoch nicht, sämtliche planerischen Unterlagen sowie die erf. Vorleistungen anderer AN auf Eignung für die Durchführung der eigenen Arbeiten zu prüfen. </span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Bedenken gegen die Ausführung sind während der Angebotsphase über die Kommunikation des Vergabemarktplatzes mitzuteilen.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.7 Fachbauleiter</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der AN ist verpflichtet, für dieses BV einen Fachbauleiter zu benennen. Die Amtssprache ist deutsch, entsprechend ist die Baustellenkommunikation durchzuführen. Der Fachbauleiter hat nach Aufforderung durch die Bauleitung an den Baubesprechungen teilzunehmen. Hierbei getroffene Vereinbarungen bzw. Anordnungen der Bauleitung, insbesondere, wenn sie der Sicherheit oder dem Baufortschritt dienen, sind unverzüglich Folge zu leisten. Alle Ergebnisse von Baubesprechungen werden zu Vertragsbestandteilen, sofern nicht binnen fünf Werktagen schriftlich widersprochen wird.</span>
        </p>
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.8 Baustellendokumentation</span>
        </p>
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bauablauf ist zu dokumentieren. Bautagesberichte sind täglich von der örtlichen Bauleitung abzeichnen zu lassen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist eine Fotodokumentation (mit Lageplan und Bildbezeichnung) zu erstellen, insbesondere ist darauf zu achten, dass Bauteile und Rohrleitungen in der Erde, Durchführungen und Einbauteile im Beton und Anlagenteile in später unzugänglichen Stellen erfasst werden.</span>
          <br />
        </p>
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leitungsabschnitte sind zum täglichen Montageende fachgerecht zu verschließen, um Verschmutzungen zu verhindern. Fertiggestellte Abschnitte sind einer Druckprüfung zu unterziehen, diese ist zu protokollieren, die Protokolle sind der örtlichen Bauleitung zu übergeben.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.9 Druckprüfung Verbindungsrohrleitungen</span>
        </p>
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Fertiggestellte Rohrleitungsabschnitte sind einer Druckprüfung zu unterziehen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Unter der Sohlplatten der Becken und des Gebäudes verlegte Leitungen (Bestand) sind nach  der Verfüllung der Rohrgräben und nach dem Betonieren abzudrücken.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Beckenverrohrungen sind die Zu-/Abläufe mit Stopfen oder Kanalblasen zu verschliessen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Über die Druckprüfung ist ein Protokoll anzufertigen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.10 Reinigung/Desinfektion der Anlage/Füllen der Becken</span>
        </p>
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Vor der Inbetriebnahme sind alle Leitungen von innen und außen zu reinigen und zu desinfizieren. Das Spülen von Teilstücken der Rohrleitungen ist zu protokollieren und in eine Gesamtreinigung der Anlage einzubeziehen.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Becken und Schwallwasserleitungen sind vor der Inbetriebnahme bzw. dem Füllen vom AN zu reinigen. </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Füllvorgang ist in Verantwortung und durch den AN durchzuführen.</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Das Füllwasser wird bauseits gestellt. Bei den Fliesenbecken ist zu beachten, dass keine zu starke Temperaturdifferenz auftritt.</span>
          <br />
          <br />
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.11 Überprüfung der Beckenhydraulik / Farbversuch</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Durchführung des Färbeversuchs und des Belastungstests im Beisein des Gesundheitamtes im Anschluß an den </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Probebetrieb nach Merkblatt 65.04 "Funktionsprüfung von Anlagen zur Aufbereitung und Desinfektion von  </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Schwimm- und Badebeckenwasser".</span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Farbversuch wird im ersten Schritt mit Uranin durchgeführt, anschließend wird mit Eriochromschwarz T </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">der Farbversuch wiederholt, um die Details zu prüfen. </span>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">In zwei Stufen 50% + 100% Umwälzung.</span>
        </p>
        <p>
          <br />
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Farbversuch ist fotografisch und per Video zu dokumentieren und ist für jedes Becken durchzuführen.</span>
        </p>
        <p />
        <p style="margin-bottom:2pt;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">3.12 Allgemeines</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Bieter hat die Texte gründlich gelesen und akzeptiert diese Grundlage zur voll funktionsfähigen Erstellung der Gesamtleistung. Im Zuge der Ausschreibung besteht die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen. Termine zur Ortsbesichtigung sind direkt über die Vergabeplattform mit der Vergabestelle abzustimmen.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Alle in diesen und allen vor- und nachfolgenden Vorbemerkungen dargestellten Arbeitsbedingungen und Forderungen sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen. Im Falle der Auftragserteilung werden diese zu Vertragsbestandteilen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzliche Arbeiten jeder Art finden bei der Endabrechnung nur dann Anerkennung, wenn diese vor Ausführung schriftlich angemeldet, schriftlich vereinbart und vom AG bestätigt sind.</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Projektabwicklung erfolgt über eine Online Projektplattform. Diese betrifft auch die Planverteilung. Die Pläne sind vom AN eigenverantwortlich im aktuellen Zustand von der Projektplattform herunterzuladen und ggfs. zu vervielfältigen. Ein Planversand durch den Planer in Papierform wird aus Nachhaltigkeitsgründen nicht erfolgen.</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Die tägliche Kommunikation erfolgt über e-mail.</span>
        </p>
        <p />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">4 Zeichnungsliste</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">4 Zeichnungsliste</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5-E10-E00.01-v01-Kabel+Leerrohre Beckenumgang.pdf</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5-O00-E00.01-v03-Koordinationsplan Trassen TGA.pdf</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5-S10-E00.01-v01-Sanitärleitungen Beckenumgang.pdf</span>
        </p>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">5-W10-E00.01-v03-Verrohrungsplan Badewasser.pdf</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_331167">
      <BoQInfo>
        <Name>115_Badewassertechni</Name>
        <LblBoQ>115_Badewassertechnik</LblBoQ>
        <Date>2025-10-16</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>3</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <NoUPComps>4</NoUPComps>
        <LblUPComp1 Type="Wages">Löhne</LblUPComp1>
        <LblUPComp2 Type="Materials">Stoffe</LblUPComp2>
        <LblUPComp3 Type="Materials">Geräte</LblUPComp3>
        <LblUPComp4 Type="Materials">Sonstiges</LblUPComp4>
        <Ctlg>
          <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
          <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
          <CtlgName>DIN276-2018</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_331170" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Duschen Durchschreitebecken</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_331171" RNoPart="1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>562</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="96a6c160-688c-459e-b69e-0905368c43bb">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Standdusche zur Montage an Durchschreitemulde</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">- Standsäule aus Edelstahlrohr V4A, D = 114 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">- Oberfläche mattglänzend</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">- Mit integrierte Steckkupplung zur einfachen Montage/Demontage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">   ohne sichtbare Montageklappe</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Anschlüsse:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">- Einstellbares Zeitventil</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">- Belüfteter Zapfhahn für Schlauchanschluss mit Steckschlüsseloberteil.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm;">
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Höhe: 		2.430 mm</span>
                          <br />
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Wasseraustrittshöhe: 	2.250 mm</span>
                          <br />
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Wassermenge: 	5 bis 10 l/min</span>
                          <br />
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Druck: 		ca. 1 – 4 bar</span>
                          <br />
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Material: 		Edelstahl V4A (1.4571)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="color:#202020;background:#FFFFFF;">Standdusche Durchschreitemulde</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331172" RNoPart="2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>562</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="9d2f6d07-2382-4c4a-9a6a-ef522a6107bc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;">Einbauteil für Standdusche aus Edelstahl passend zur oben genannten Standdusche.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="color:#202020;">Oben mit Flanschplatte mit Anschluss für Steckkupplung, unten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="color:#202020;">mit ¾“ Muffe zum Anschluss an die Wasserzuleitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="color:#202020;">Material: 	Edelstahl V4A (1.4571)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="color:#202020;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bodenanker für Standdusche</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_331173" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Pumpen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_331174" RNoPart="1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="0c04e333-5a68-45a5-b3ed-1492e37a54c9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das neue Kinderbecken soll mit Wasserattraktionen, wie Wasserkanone, Bodenspeier, etc. ausgestattet werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Bereitstellung des erforderlichen zusätzlichen Drucks für die mit Reinwasser betriebenen Spritzattraktionen, ist eine Druckerhöhungspumpe zu installieren.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einstufige Kreiselpumpe in Blockbauweise mit integriertem Antrieb und integriertem Laufradprotektor zum Schutz der Pumpe nach längerer Stillstandzeit.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Prozeßbauweise mit Deckel- oder Gehäusefüßen für einfache Montage und Demontage der Motoreinheit ohne Abbau der Rohrleitungen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pumpe mit interner Zirkulation zur gezielten Anspülung der Gleitringdichtungmit Kugelhahnentlüftung l inkl. Gleitringdichtungsprotektor zur Rostvermeidung im O-Ring-Sitz.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit 100%-Dickschicht Außen- und Innenbeschichtung, bis 1000 µm Schichtdicke.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Motor:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Permanent- Magnet-Synchronmotor in Schutzart IP 55 mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  verstärkter Lagerung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Effizienzklasse IE5</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Mit lebensdauergeschmierten, abgedichteten Kugellagern mit Nachschmier</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm 220mm 240mm 260mm 280mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">  einrichtung und Spezial-Abdichtung gegen Spritzwasser.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffausführung Basdewasserebeständig:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pumpengehäuse: 		EN-GJL-250 mit Beschichtung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäusedeckel:		EN-GJL-250 mit Beschichtung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischengehäuse:		EN-GJL-250 mit Beschichtung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Laufrad:			EN-GJL-250 mit Beschichtung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Motorwelle:			X6CrNiMoTi17-12-2</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gleitringdichtung primär:		SiC/SiC/FKM</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gleitringdichtung sekundä:	Kohle/CrMo-Guss/NBR Gleitringdichtungsprotektor:		CuSn12-C</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsverhältnisse:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Förderstrom: 		36 m³/h</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Förderhöhe: 		4,0 m</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drehzahl: 			1320 1/min</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Motor:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsleistung P2:		0,75 kW</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsaufnahme P1:		0,56 kW</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wirkungsgrad Eta: 		ca. 78 %</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannung: 			400 V</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenz: 			50 Hz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Saug-/ Druckstutzen: 		DN 65 / DN 50 / PN 10</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatzausstattung:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1x  Frequenzumrichter 0,75 kW, mit Feldbusanschaltung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1x  Kaltleiter für Frequenzumrichter</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1x  Manometer 0 - 2 bar V2A, Glycerinfüllung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1x  Vakuummeter -1 - 1 bar V2A, Glycerinfüllung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 2x  Manometerhahn</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1x  Entlüftungsarmatur</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1x  Maschinenfundament, PVC-Montageplatte</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Ankerschrauben aus Edelstahl V2A und Aufstellung auf Maschinenfundament, mit PVC-Platte</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckerhöhungspumpe Kinderbecken 36 m³/h mit FU 0,75 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331175" RNoPart="2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="743faf33-8a3b-4986-882f-c0c917d41728">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm 220mm 240mm 260mm 280mm;">
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als Einstufige Kreiselpumpe in Blockbauweise mit integriertem Antrieb und integriertem Laufradprotektor zum Schutz der Pumpe nach längerer Stillstandzeit.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Prozeßbauweise mit Gehäusefüßen für einfache Montage und Demontage der Motoreinheit ohne Abbau der Rohrleitungen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Motor:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drehstrom-Motor in Schutzart IP55 mit verstärkter Lagerung, gemeinsame Motor/ Pumpenwelle, Hochleistungslagerfett für Dauerbetrieb. Pumpenseitig mit zusätzlicher Spezialabdichtung mit Nachschmiereinrichtung gegen Spritzwasser abgedichtet.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffausführung Badewasserbeständig:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pumpengehäuse	EN-GJL-250 mit kompletter 100 % Beschichtung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Laufrad		CuAl10Fe5Ni5-C</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Laufradprotektor	POM/FKM</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pumpenwelle	1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsverhältnisse:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Q = 65 m³/h</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">H = 4,0 mWS</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">P = 1,1 kW</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druckstutzen	DN 80</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Saugstutzen		DN 1000</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatzausstattung:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	1x	Manometer 0 - 2 bar V2A, Glycerinfüllung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	1x	Vakuummeter -1 - 1 bar V2A, Glycerinfüllung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	2x	Manometerhahn</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	1x	Entlüftungsarmatur</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">-	1x	Maschinenfundament, PVC-Montageplatte</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Ankerschrauben aus Edelstahl V2A und Aufstellung auf Maschinenfundament, mit PVC-Platte</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett liefern und montieren</span>
                          <br />
                          <br />
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Pumpe Breitrutsche 65 m³/h - 4 mWS</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331176" RNoPart="3">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4cdbb80c-e841-4b31-8d4d-932bf65158c5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm;">
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Schmutzwasserpumpe</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Q = 20 m³/h</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">H = 4,8 mWS</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">P = 0,75 kW, 400 V</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung als:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe, offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, EinphasenWechselstrommotor, Schutzart IP 68, thermischer Motorschutz (intern verschaltet), BetriebsKondensator wassergeschützt im Motorraum integriert, elektrische Anschlußleitung, 10 m lang.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse:		1.4301</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Saugdeckel:		1.4301</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fuß:		Polypropylen</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Laufrad:		Polyamid</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm 220mm 240mm 260mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fördermedium:	Schwimmbadwasser</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">		mit Feststoffen bis 10 mm Korngröße</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Medientemperatur:	bis 40 °C, für max. 3 min. 90 °C</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Förderstrom:		20 m³/h</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Förderhöhe:		5 mWS</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsspannung:	1~ 230 V, 50 Hz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">MotorNennleistung:	P1/P2 1,01 / 0,75 kW</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drehzahl:		ca. 2800 1/min</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungsanschluß:	G 1 1/2 (Innengewinde)</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zubehör:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Flexibler Rohranschluss DN50</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Rückschlaglappe Kunststoff 1 1/4"</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">1x Hosenstück DN80/DN50</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">1x Niveausteuerung mit 3-Punkt-Elektrode</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hebeanlage Schachteinbau für Beckenentleerung 2 x 20 m³/h</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331177" RNoPart="4">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4f4c713b-704a-4814-bb5d-d31ddd26adf0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die im Bestand vorhandenen Schwallwasserpumpen 50m-Becken sollen weiterverwendet werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Überarbeitung und Sicherstellung der Funktion nach der Stillstandszeit währen der Baumaßnahme sind folgende Arbeiten je Pumpe durchzuführen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Demontage Einheit Motor und Laufrad</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Demontage Gleitringdichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Säuberung/Entrostung Laufradgehäuse und Saug-/Druckstutzen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Lieferung + Einbau neue Gleitringdichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Zusammenbau der Komponenten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Funktionstest und Vorbereitung Inbetriebnahme</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kontrolle und Überarbeitung Schwallwasserpumpe 50m-Becken</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331178" RNoPart="5">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="39424d95-f701-4acc-addb-3e66ce6311f8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die im Bestand vorhandenen Schwallwasserpumpen Nichtschwimmerbecken sollen weiterverwendet werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Überarbeitung und Sicherstellung der Funktion nach der Stillstandszeit währen der Baumaßnahme sind folgende Arbeiten je Pumpe durchzuführen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Demontage Einheit Motor und Laufrad</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Demontage Gleitringdichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Säuberung/Entrostung Laufradgehäuse und Saug-/Druckstutzen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Lieferung + Einbau neue Gleitringdichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Zusammenbau der Komponenten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Funktionstest und Vorbereitung Inbetriebnahme</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kontrolle und Überarbeitung Schwallwasserpumpe Nichtschwimmerbecken</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331179" RNoPart="6">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="eae44776-048e-41ae-9774-254c375e5afe">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die im Bestand vorhandenen Schwallwasserpumpen Springerbecken sollen weiterverwendet werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Überarbeitung und Sicherstellung der Funktion nach der Stillstandszeit währen der Baumaßnahme sind folgende Arbeiten je Pumpe durchzuführen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Demontage Einheit Motor und Laufrad</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Demontage Gleitringdichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Säuberung/Entrostung Laufradgehäuse und Saug-/Druckstutzen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Lieferung + Einbau neue Gleitringdichtung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Zusammenbau der Komponenten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Funktionstest und Vorbereitung Inbetriebnahme</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kontrolle und Überarbeitung Schwallwasserpumpe Springerbecken</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_331272" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Verbindungsrohrleitungen + Armaturen</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_331273">
                <Description ID="30261783-472c-4f0f-83f0-3de71223fee3">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind durch den AN die Verbindungsrohrleitungen Badewassertechnik im Erdreich um die Becken, sowie innerhalb der Technikräume, zu verlegen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungen im Innenbereich sind inkl. Halterungen, und Abhangkonstruktionen zu kalkulieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für Sonderkonstruktionen Stahlbau wird eine Position Stahl €/kg abgefragt.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der überwiegende Teil der Rohrleitungen ist im Aussenbereich, in entsprechenden Rohrgräben, einzubauen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Stutzen in den Becken werden durch das Gewerk "Folienauskleidung Becken" eingebracht</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schnittstelle zu den Schwimmbecken ist jeweils ein freies Rohrende PVC-U.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ab hier erfolgt die Verrohrung durch das Gewerk Badewassertechnik.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die erforderliche Verrohrung der Becken erfolgt durch den AN in den bauseits, durch das Gewerk Rohbau/Gala, erstellten Gräben.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erstellung der Gräben und Verfüllen sind mit dem AN Rohbau/Gala abzustimmen und im Montageterminplan darzustellen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Verfüllen und Verdichten der Gräben erfolgt lagenweise durch das Gewerk Gala.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entsprechend hat die Einbringung der Rohrleitungen durch den AN Badewasser ebenfalls lagenweise zu erfolgen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Jede Rohrleitungslage ist nach Fertigstellung und vor dem Verfüllen/Verdichten einer Druckprobe zu unterziehen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vom Bieter ist eine kompletter Einheitspreis je verlegtem Rohrmeter zu kalkulieren.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Montage-und Transporthilfen, sowie die Herstellung der Verbindung von Rohr- und Formteilen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verbindung der PE-Rohrleitungen und der erforderlichen Formstücke erfolgt möglichst im System "Spiegelschweissen".</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Bieter ist es jedoch freigestellt, Rohrverbindungen auch mittels E-Muffen-Schweissung auszuführen. E-Muffen-Schweissungen werden jedoch nicht gesondert vergütet.</span>
                          <br />
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verbindungsrohrleitungen Badewassertechnik</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331274" RNoPart="1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c971a5f0-2016-4ba4-927d-7a31ffc80786">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA400, PE-HD, SDR17</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verbindung durch Heizelement-Stumpfschweißung, Heiz-</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">element-Muffenschweißung oder Heizwendelschweißung nach DVS-Merkblatt 2207 durch geprüfte Kunststoffschweißer.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verbindung wird unabhängig vom gewählten Verfahren (Spiegel-/Muffenschweissung) nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">In den Meterpreis sind erforderliche Werkzeuge, Hebezeuge, sowie Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial, wie Schellen, Schrauben+Dübel, Montageschienen, usw. mit einzukalkulieren.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung im Pumpenkammer, Filterkeller, in bauseits erstellten Gräben, sowie auf Beckenboden der Bestandsbecken.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA400</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA400, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331275" RNoPart="2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="cf597dae-2097-47b1-b387-002c07b06cc9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA355</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA355, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331276" RNoPart="3">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>16.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bb259bb7-f94a-4958-b548-e47b7f8add87">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA315</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA315, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331277" RNoPart="4">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="abd20c52-bb72-498a-a6b5-24f62894ce9f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA280</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA280, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331278" RNoPart="5">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="db555423-bc69-4f5d-a11c-b96ad9c16565">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA250</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA250, PE-HD, SDR17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331279" RNoPart="6">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>16.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="76b586a3-371a-4f6c-b10e-0494ca9d0eec">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA225</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA225, PE-HD, SDR17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331280" RNoPart="7">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="2adda2d7-c1e4-4439-8355-8df48b09518c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA200</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA200, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331281" RNoPart="8">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="35bbcb02-3d55-4134-a7c2-fe231b521d44">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA180</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA180, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331282" RNoPart="9">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="78799b2a-0109-4dc7-9640-d780cd8146f1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA160</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA160, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331283" RNoPart="10">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ddb76f12-463b-4963-8c97-beb5bc15e543">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA140</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA140, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331284" RNoPart="11">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4a2062e0-daa8-48b2-a96f-2191ff755837">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA125</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA125, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331285" RNoPart="12">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="9bfdbed2-511d-4a63-9203-b88dd955dbf0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA110</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA110, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331286" RNoPart="13">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a6a3c204-6de3-447c-8ef0-9f81f6a033a4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA90</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA90, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331287" RNoPart="14">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f02d1b48-d354-4f2d-83ca-0d322026796f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA75</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA75, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331288" RNoPart="15">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="84e71623-cc9d-42d1-9cdc-d81631939c44">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA63</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA63, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331289" RNoPart="16">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>28.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="19ffbe5c-49fd-49eb-bd49-04e81209a250">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA50</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA50, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331290" RNoPart="17">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>16.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a9f3ffe8-eb82-4134-8b7e-cd6ca9931ec9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA40</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA40, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331291" RNoPart="18">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>40.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b63df5f6-77ca-41b3-97b3-fce0851ed31c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA32</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA32, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331292" RNoPart="19">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>65.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4a6bc0e0-e4f2-470e-ba5b-7467c3a2f6dc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PE 100 SDR 17, Farbe schwarz</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA25</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckrohr DA25, PE-HD, SDR 17</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331293" RNoPart="20">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="982d2144-8057-47f9-84b4-ee1bde902789">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen aus PE zum Heizelementstumpfschweißen, 90 Grad, r = d </span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Druckrohrleitung aus PE, SDR 17, für Trinkwasser DIN EN 12201</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">DVGW GW 335-B2.</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA400</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA400</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331294" RNoPart="21">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="17854b4f-087c-4735-a6aa-ad712361147e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA355</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                          <br />
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA355</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331295" RNoPart="22">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="66a07c67-e9c7-4593-a9cd-fcbbf237799e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA315</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                          <br />
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331296" RNoPart="23">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b6ed8343-0101-4155-830b-71f03803e150">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA280</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA280</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331297" RNoPart="24">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="1160555e-5474-486a-a82f-efb1214d18b0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA250</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA250</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331298" RNoPart="25">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="85ceca19-6eb8-43c5-a87f-6dc49ab8611a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA225</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331299" RNoPart="26">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="924f8ca0-a84f-4df7-8f75-ce3c34529ce5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA200</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331300" RNoPart="27">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="d5e85444-661d-41e1-abf6-ede3b33ae1e4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA180</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA180</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331301" RNoPart="28">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="589f32fb-b039-4dea-810b-9e27aa50c5d8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA160</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331302" RNoPart="29">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="326c17c6-a35c-4316-b719-a0367088c828">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                          <br />
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331303" RNoPart="30">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3828cd00-8290-464c-a03a-4d2a0a265028">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA125</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331304" RNoPart="31">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="54626d55-0a25-4a4e-a8ae-2567a7a6dd16">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA110</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331305" RNoPart="32">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="cb104774-5b36-4b96-8499-00703407d3fb">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA90</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331306" RNoPart="33">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7d5e8396-3889-46e5-9ef5-cdf734d98c42">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA75</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331307" RNoPart="34">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="dface637-1f01-4b63-9c6d-200de582f802">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA63</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331308" RNoPart="35">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8360476f-b916-45c8-9f0c-05c506e795a0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA50</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331309" RNoPart="36">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8e8c0c04-23f6-4b43-b668-a923f82cdebf">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA40</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331310" RNoPart="37">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>16.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7af40795-577a-4964-9e7c-c4712fb0425a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA32</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331311" RNoPart="38">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b31cf444-bcc3-46e3-b2b8-cebdb3302fe4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA25</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 90° PE-HD DA25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331312" RNoPart="39">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="d4fdfcfb-e653-4600-b9df-3e920d09c23c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen aus PE zum Heizelementstumpfschweißen, 45 Grad, r = d </span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Druckrohrleitung aus PE, SDR 17, für Trinkwasser DIN EN 12201</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">DVGW GW 335-B2.</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA400</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA400</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331313" RNoPart="40">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8338fb9f-4138-4294-877e-f3fc8676c17f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA355</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA355</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331314" RNoPart="41">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="119e0ecf-439a-48c3-9f52-a3232b57018f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA315</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331315" RNoPart="42">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="d0419393-cf2c-4a8b-96e6-e430396f35ab">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA280</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA280</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331316" RNoPart="43">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bad917e6-3a4c-42e5-a190-1b095b09d170">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA250</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA250</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331317" RNoPart="44">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4e8d9e43-ac48-4bf2-bf31-21c627893dac">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA225</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331318" RNoPart="45">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="461684f4-2a77-437e-ab80-33c68fcaf2d4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA200</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331319" RNoPart="46">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="aae276ae-b61d-41cd-bf82-b7b4264ed296">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA180</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA180</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331320" RNoPart="47">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="20701b06-a765-450c-b369-06ac67cd718f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA160</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331321" RNoPart="48">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ba3c3ad3-299c-4956-9299-031176bf53dc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA140</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331322" RNoPart="49">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7e732234-a07d-4b2b-857c-a203b3a689f5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA125</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331323" RNoPart="50">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="43509954-016e-4618-bd64-6866b6f75201">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA110</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331324" RNoPart="51">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="afc6c93a-21fe-4297-b3b0-c9cfdccd897b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA90</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331325" RNoPart="52">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f0848868-fd0b-4b70-af85-13e8a46fc751">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA75</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331326" RNoPart="53">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="26e71825-ba50-475c-899c-b03cf4d8d883">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA63</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331327" RNoPart="54">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="72766de0-33b7-4837-a3ee-b79ec20bdd34">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA50</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331328" RNoPart="55">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="94c12c2e-c0c5-470b-a77b-247ada7e1872">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA40</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331329" RNoPart="56">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="dba02721-d3a5-4893-9549-b5b3dd522857">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA32</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331330" RNoPart="57">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="1d797daa-37d7-4464-bf5f-2e1fe2b5f6e1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA25</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bogen 45° PE-HD DA25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331331" RNoPart="58">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="314aa98a-d5f3-4a3d-a73f-acbdde21e47c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück aus PE-HD zum Heizelementstumpfschweißen, für Druckrohrleitung aus PE, DN/OD 315, SDR 17, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2.</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite:	DA315</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331332" RNoPart="59">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3d9f09e4-08de-4cde-96e9-315752f816e3">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA280</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA280</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331333" RNoPart="60">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bd44494c-f9fb-4cde-98cf-d477d77177f1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA250</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA250</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331334" RNoPart="61">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="839f96cc-bc85-412a-aa86-68b142608d4e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331335" RNoPart="62">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a54a265d-c9c5-4cf8-9ea5-d3a8a1de43e6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA180</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA180</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331336" RNoPart="63">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c51a69d2-911a-4c55-9394-c73255043386">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA160</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331337" RNoPart="64">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e1c78221-fd8a-46e1-bf0e-74bd85282dba">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331338" RNoPart="65">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="533f4c27-5a11-4cf9-82b3-e527239ef3b0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA90</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331339" RNoPart="66">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="822b2822-80d8-430b-9fb9-4c811bd51f3d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331340" RNoPart="67">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="270d0cb4-0be8-4e58-865f-a2161da0aae3">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331341" RNoPart="68">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="97efeabc-7b9c-45f2-99d5-db28f6ad7126">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331342" RNoPart="69">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="d1d8379d-5616-4867-bc38-f947a2b830e2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331343" RNoPart="70">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="555277d8-3c05-4631-ace0-cd075269ce80">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück PE-HD DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331344" RNoPart="71">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="6dff8caf-3746-490b-90b4-9e26b81b367e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA315</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Extruder geschweißt, aus Rohr gefertigt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung bis zu drei Nennweitenstufen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331345" RNoPart="72">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b070ceec-5329-47c5-8ffb-1a852b9c0841">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA280</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Extruder geschweißt, aus Rohr gefertigt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA280</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331346" RNoPart="73">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="83db15cd-2d87-4299-938d-ee276ae00ea6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA225</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331347" RNoPart="74">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="cb606307-5964-4da4-9783-78b42cadc07e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA180</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA180</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331348" RNoPart="75">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4bdd292f-0b0b-4134-accc-560cba9fe516">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA140</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331349" RNoPart="76">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b6563a76-3793-4dd1-878a-e33fb2990a30">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA110</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331350" RNoPart="77">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a6580775-4af6-4591-8b0f-7dea549701b9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA63</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331351" RNoPart="78">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="efad631a-1fe7-434f-9d9d-61f71ee7a1a9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA50</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331352" RNoPart="79">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="aa14d5cd-6b07-497b-b115-68d69fe13678">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA40</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück reduziert PE-HD DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_331353">
                <Description ID="04d3cea5-ceb1-4270-8029-04fa6485496f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen über Extruderschweissung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Stutzen und Anschlussleitungen der Schwall- und Reinwasserleitungen sowie der Attraktionsverrohrungen erfolgen mittels Extruderschweißung in die Hauptleitungen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen über Extruderschweissung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331354" RNoPart="80">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="fec2d836-4f5b-45df-b398-bd1f4160f10d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA315</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung eines Abgangs DA315 durch Extruderschweißung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Hauptleitung DA355 - DA315</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331355" RNoPart="81">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="19cc3288-0cb1-4dc1-a0c6-1b1a584c34a8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung eines Abgangs DA225 durch Extruderschweißung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Hauptleitung DA315 - DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331356" RNoPart="82">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f5a5dd2b-d844-48f9-a3bd-2729da0ccb01">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA160</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung eines Abgangs DA160 durch Extruderschweißung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Hauptleitung DA315 - DA160</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA160</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331357" RNoPart="83">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="92e339c3-9971-4e61-9cf4-01d46cf7f768">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung eines Abgangs DA160 durch Extruderschweißung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Hauptleitung DA315 - DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331358" RNoPart="84">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="20f83703-b415-4b50-a644-5355b1dc99db">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung eines Abgangs DA110 durch Extruderschweißung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Hauptleitung DA280 - DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331359" RNoPart="85">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8963686c-9844-4565-911a-98a1e811a8ad">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung eines Abgangs DA75 durch Extruderschweißung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Hauptleitung DA280 - DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331360" RNoPart="86">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="794e4f77-ad5c-4473-8b37-c945e3ec8978">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung eines Abgangs DA63 durch Extruderschweißung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Hauptleitung DA280 - DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung, inkl. aller erforderlichen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsmittel</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung Stutzen DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331362" RNoPart="87">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a2fb31f6-cebd-4bda-ba64-8c01649fabe6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Muffe mit Anschlag aus PE für Druckrohrleitung aus PE, zum Heizwendelschweißen, mit integrierter Heizwendel, Rohrenden gemeinsam schweißen, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2, SDR 17.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elektoschweissmuffe PE-HD, DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331363" RNoPart="88">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="462df238-c343-4c2b-b620-8a01977a05a2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elektoschweissmuffe PE-HD, DA180</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA180</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elektoschweissmuffe PE-HD, DA180</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331364" RNoPart="89">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e76da18e-ef8e-4c5b-af91-c50e3e857d73">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elektoschweissmuffe PE-HD, DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elektoschweissmuffe PE-HD, DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331365" RNoPart="90">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="60037537-bfff-4d87-aa00-e013a01b5d35">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elektoschweissmuffe PE-HD, DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Elektoschweissmuffe PE-HD, DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331366" RNoPart="91">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b134d9ca-d5eb-4836-8e0d-5e871359c353">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA400</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierstück aus PE zum Heizelementstumpfschweißen, für Druckrohrleitung aus PE, SDR 17, für Trinkwasser DIN EN 12201, DVGW GW 335-B2.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA400</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331367" RNoPart="92">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c7852f00-9ee1-4a3a-989e-cd6973916ee2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA355</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA355</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA355</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331368" RNoPart="93">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="461d3cad-461b-420d-b729-8fb1fb4ef774">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA315</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA315</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331369" RNoPart="94">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="25e89dca-d773-47db-8411-e05129477ff5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA250</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA250</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA250</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331370" RNoPart="95">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bf74142e-1402-4954-ac45-6a93c86cfad0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331371" RNoPart="96">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7e105ddb-1139-4ab0-84d1-95b031764382">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA180</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA180</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA180</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331372" RNoPart="97">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="d6a75bde-0c84-46ef-93f0-1df3dfc5ab7d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331373" RNoPart="98">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="174ff80f-c4e6-4aab-a80d-3f7101ba6132">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331374" RNoPart="99">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="65f6090f-dda8-477e-8e73-a104eeb66eb7">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA90</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA90</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331375" RNoPart="100">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="9775c743-9e43-4b59-a017-568d42e64d80">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331376" RNoPart="101">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a4651234-26e1-42d1-a9fa-232f6d1f7769">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung PE-HD DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331377" RNoPart="102">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f300f6bd-b47f-4071-b7cc-dd8257f051c9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA400</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Vorschweissbund gerillt, PE-HD,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA400</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331378" RNoPart="103">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c4569c80-31a5-4d95-bd6d-3448492bb50a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA355</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Vorschweissbund gerillt, PE-HD,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA355</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331379" RNoPart="104">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b5201b3f-548d-4d81-93f6-5481863ffc21">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA315</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Vorschweissbund gerillt, PE-HD,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331380" RNoPart="105">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="431aa7ff-1976-4ecc-b8a7-57ab35a29a64">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA250</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA250</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331381" RNoPart="106">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8d685933-800a-4b3e-9fd9-0bea20e883fc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331382" RNoPart="107">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="309031fc-19f3-4a97-b346-4854fa8ed06e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA180</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA180</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331383" RNoPart="108">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e9377f85-2c0f-47c1-a148-bf22dadddfb6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331384" RNoPart="109">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="847f7deb-83ed-4642-a3bb-5b6817292cb1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331385" RNoPart="110">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8d3b3048-c204-452a-be58-3740b31b4634">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA90</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331386" RNoPart="111">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="cbe7061f-86cf-41e2-8f28-908264b3dd87">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331387" RNoPart="112">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="88b96af0-f3ea-4c68-98db-7ffee43f4bd8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331388" RNoPart="113">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="da50d34c-fa95-4d23-b7bc-eec916bcd05b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331389" RNoPart="114">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="519c5f2a-1267-4884-af30-e6b806b73112">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331390" RNoPart="115">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bed4c9dc-5242-49ce-bd8d-e966af546ef6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331391" RNoPart="116">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ab477ed8-9035-44f2-83be-2f28943fec0e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei, grau, RAL7011, Nenndruck PN 10. Verbindung wird nicht gesondert vergütet, sondern ist in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einschließlich Dichtmaterial und das erforderliche Befestigungsmaterial, inkl. Schelle mit Gummieinlage.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331392" RNoPart="117">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>16.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f3a264ac-c732-4f38-92c4-e90351f89981">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA90</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DA90</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331393" RNoPart="118">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4261c7c8-46d0-40bd-8d94-d4e7f13bcf8a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DA75</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331394" RNoPart="119">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="602f0780-5426-4102-9cd2-d53cd7d3880c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DA63</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331395" RNoPart="120">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="387791c3-3f97-4a82-afa8-8b902881ee6b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DA50</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331396" RNoPart="121">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8476610e-665a-4a4f-b6ba-8fc63ae3197d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DA40</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331397" RNoPart="122">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>18.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="61de41b1-d7e0-4bba-b52e-b423fcaebaed">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DA32</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331398" RNoPart="123">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>18.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="81f20fe6-b43d-4c09-8d63-1c7bb2b3ecf8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DA25</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohr PVC-U DA25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331400" RNoPart="124">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="abee8fdf-b4f9-4822-8174-7c47c2cdafe3">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10 / SDR 11</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331401" RNoPart="125">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="89c78481-d8ea-427c-9fe7-1df99be38281">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA90</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10 / SDR 11</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331402" RNoPart="126">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="cdf54bf4-bfa7-422a-9202-aa9546ec039d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10 / SDR 11</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331403" RNoPart="127">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e01eaa72-1907-4075-ad8b-12d38c180a36">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA63</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10 / SDR 11</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331404" RNoPart="128">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c12028af-88c8-4927-9dbf-6f4fe86b0f43">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10 / SDR 11</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331405" RNoPart="129">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="876f3070-b370-47c9-a406-3282d0ae8d75">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331406" RNoPart="130">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3d7486dd-6e61-45f5-b526-fcd5a6a7c573">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331407" RNoPart="131">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="9cdef5d7-9527-4a9a-b99f-17f1be1e7750">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 90/45°, PVC-U DA25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331409" RNoPart="132">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="1c2a5c59-1253-4431-b6af-8d27b63299c5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331410" RNoPart="133">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="93e76149-4ed0-4659-bba4-17eed5d0f2b5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331411" RNoPart="134">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="0a48eb65-0049-4a7d-a978-0517fb4f5bfb">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331412" RNoPart="135">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="92232737-a3aa-41c8-80a8-72ab0ad29d6f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">T-Stück egal 90 °, PVC-U DA25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331414" RNoPart="136">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="521f0c28-5d08-4541-8f16-3170b047cd92">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA110</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331415" RNoPart="137">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="457924d4-043e-4173-9755-c17cb3ec05fc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA75</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA75</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331416" RNoPart="138">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="92a10e86-9b82-4fc2-a8d6-e582a80f2c07">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331417" RNoPart="139">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="42d949f3-97ab-45bf-9fcb-c8d66ae57406">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331418" RNoPart="140">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="06ce0243-2ed8-434e-a557-508b1f6c6bf6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331419" RNoPart="141">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="148f4e82-5095-4a9b-a5ef-66760bac5700">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">weichmacherfrei nach DIN 8061, grau, RAL 7011</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenndruck: PN 10</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Reduzierung, PVC-U DA25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331420" RNoPart="142">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="84607902-aed2-4563-b59d-8462c45dd19e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA140</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Bundbuchse gerillt, PVC-U</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331421" RNoPart="143">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="40ff612d-50a7-4211-a9ed-da6da8c3eef8">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA110</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Bundbuchse gerillt, PVC-U</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA110</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331422" RNoPart="144">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="245d910d-93db-4235-89eb-eedd410c8e1f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA90</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Bundbuchse gerillt, PVC-U</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA90</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331423" RNoPart="145">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b44c7124-76c1-4b50-87f5-885302100b6a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA63</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Bundbuchse gerillt, PVC-U</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA63</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331424" RNoPart="146">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="144124ae-5fa7-469a-b9e0-10303a2853bb">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA32</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Bundbuchse gerillt, PVC-U</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Losflansch PP, stahlverstärkt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schraubensatz verzinkt mit Scheiben und Muttern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Flanschverbindung PVC-U, DA32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331425" RNoPart="147">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>60.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="fb7b4c77-610d-4312-9f3a-7713fbd5cf01">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messwasserzuleitung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ausgeführt als PVC-Rohr DN 15, einschl. Haltematerial,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Formstücke, zur internen Verrohrung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Meßwasserleitung und Kennzeichnung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Messwasserzuleitung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331477" RNoPart="148">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>38.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="d0925aeb-bcc6-4b95-9295-6558454d4551">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einschweißmuffen PE/PP/PVC R1/2"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Verschlußstopfen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Übergang auf Gewinde 1/2 "</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einschweißmuffen PE/PP/PVC R1/2"</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331478" RNoPart="149">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c92030d8-e313-4d25-9275-2dad96154d9e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Induktiver Mengenmesser (IDM) DA315</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur exakten Erfassung des Volumenstromes an den Filtern und Umwälzpumpen, inkl. Zubehör.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im wesentlichen bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetisch induktiver Durchflussmessung für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">chloriertes Badewasser. (Vollstrom)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Speicherung sämtlicher Betriebs- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geräteparameter.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messgenauigkeit: 0,5%  - 1% vom aktuellen Messwert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetfelderregung: pulsed DC</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Display:  3 x 20 stellige LCD-Anzeige für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchfluss, Zählung und Fehlermeldung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Analogausgang 0/4-20 mA bidirektional</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenz-/Impausg.: galvanisch getrennt,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">skalierbar,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Relaisausgang frei programmierbar:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">z B. Grenzwert Chlorverriegelung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse-Ausführung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">getrennte Messumformermontage inkl. Wandhalterung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsenergie:  230 V 50 Hz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auskleidung:  Hartgummi</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messrohrwerkstoff: Stahl (1.0138)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse:  pulverbeschichtet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mess-/Erdungselektroden  Hastelloy C4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart:  IP 67</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Werks-Kalibrierzertifikat</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(nach EN 45001Normüberwacht )</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatzausrüstung/Leistungen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Stk  Verbindung vom Durchflußsensor zum</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">             Meßwandler und 230 V + Signalkabel zum</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">             Schaltschrank</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Stk  Signalverdoppler 4-20 mA zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">             Verwendung des Signals zur Ansteuerung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">             Flockungsmittel- und der Umwälzpumpe</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Stk  Ansteuerung Umwälzpumpe zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            Volumenstromregelung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Stk  Ansteuerung Flockungsmittelpumpe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            zur volumenstromproportionalen Dosierung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Stk  Einbinden in die Pumpensteuerung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            und Verriegelung der Chlor /pH Dosierung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            bei Unterschreiten eines Mindest-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            volumenstroms, mittels mechanischen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">            Grenzkontakt</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- inkl. 2 Flanschen, Vorschweissbund,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Schrauben, Dichtungen zur Montage in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Rohrleitung und Anschluß an den</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Potentialausgleich.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Montage sind die Ein- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auslaufstrecken zu beachten!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Induktiver Durchflussmengenmesser (IDM) DA315</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331479" RNoPart="150">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="2684358f-e3ed-4008-9c6c-0d918cd7cfdd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Induktiver Durchflussmengenmesser (IDM) DA225</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur exakten Erfassung des Volumenstromes, inkl. Zubehör.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im wesentlichen bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetisch induktiver Durchflussmessung für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">chloriertes Badewasser. (Vollstrom)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Speicherung sämtlicher Betriebs- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geräteparameter.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messgenauigkeit:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">0,5%  - 1% vom aktuellen Messwert</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetfelderregung: pulsed DC</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Display:  3 x 20 stellige LCD-Anzeige für Durchfluss,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zählung und Fehlermeldung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Analogausgang 0/4-20 mA bidirektional</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenz-/Impausg.: galvanisch getrennt, skalierbar,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Relaisausgang frei programmierbar:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">z B. Grenzwert Chlorverriegelung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse-Ausführung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">getrennte Messumformermontage incl. Wandhalterung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hilfsenergie:  230 V 50 Hz</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Auskleidung:  Hartgummi</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messrohrwerkstoff: Stahl (1.0138)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse:  pulverbeschichtet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mess-/Erdungselektroden Hastelloy C4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart:  IP 67</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Werks-Kalibrierzertifikat</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(nach EN 45001Normüberwacht )</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zusatzausrüstung/Leistungen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 St  Verbindung vom Durchflußsensor zum</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Meßwandler und 230 V + Signalkabel zum</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Schaltschrank, mittlere Kabellänge 30 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 St  Signalverdoppler 4-20 mA zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Verwendung des Signals zur Ansteuerung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Flockungsmittel- und der Umwälzpumpe</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 St  Ansteuerung Umwälzpumpe zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Volumenstromregelung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 St  Ansteuerung Flockungsmittelpumpe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          zur volumenstromproportionalen Dosierung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 St  Einbinden in die Pumpensteuerung und Verriegelung der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          Chlor /pH Dosierung bei Unterschreiten eines Mindest-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">          volumenstroms, mittels mechanischen Grenzkontakt</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. 2 Flanschen, Vorschweissbund, Schrauben, Dichtungen zur </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montage in der Rohrleitung und Anschluß an den Potentialausgleich.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Montage sind die Ein- und Auslaufstrecken zu beachten!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Induktiver Durchflussmengenmesser (IDM) DA225</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331480" RNoPart="151">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="00d863a4-0ebb-43e5-8b2f-209f27daeb8c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Induktiver Durchflussmengenmesser (IDM) DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Zubehör wie vor,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch DA140</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Induktiver Durchflussmengenmesser (IDM) DA140</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331481" RNoPart="152">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e2ecb4fe-0491-4bc8-b1e4-4f9e4d77fb21">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Regelklappe DN125 mit elektrischem Stellmotor</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbau- / Flanschenabsperrklappe mit Elektrischem Stellantrieb</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse Aluminiumdruckguss GD-AlSi9Cu3</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle  Edelstahl 1.4101</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette CS Hypalon</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. elektrischem Stell- und Regelantrieb:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgangsdrehmomente: 100 Nm bis 4000 Nm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP67</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einschaltdauer: bis Class C (max.1200 c/n) nach prEN 15714-2 Wegendschalter: max. 250V AC, 3A</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drehmomentabschaltung: potentialfreier Wechsler, max. 250V AC 5A Schaltraumheizung: Versorgung 230V AC permanent, 5W</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stromrückmeldung: 4-20mA</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgung max. 30V DC</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Thermoschalter: integriert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Isolierstoffklasse: F</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Korrosionsschutzklasse: C4</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Handrad: 15 Umdrehungen 90°</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannung: von 110V AC/1~ bis 480V AC/3~ </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Flanschanschluss:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 Stk Schraubensatz mit Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett inkl. Befestigungsmaterial, Flanschen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrauben liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Regelklappe DN125 mit elektrischem Stellmotor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331482" RNoPart="153">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c7c8aa89-e74a-43f4-90d9-bf7ab8c197ec">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbau- / Flanschenabsperrklappe mit elektrischem Stellantrieb</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite Klappe: DN100</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse Aluminiumdruckguss GD-AlSi9Cu3</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle  Edelstahl 1.4101</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette CS Hypalon</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. elektrischem Stellantrieb:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stellzeit von 0°-90° 24 s </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Nennspannung 230 V </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Frequenz 50 Hz </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einschaltdauer Klasse C (30 %) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Schutzart IP67 nach EN IEC 60529 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Optische Stellungsanzeige </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Endschalter </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Stromrückmeldung 4 – 20 mA </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Schaltraumheizung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Thermischer Wicklungsschutz </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Drehmomentabschaltung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Kupplungsfreies Handrad nach EU Richtlinie 89/392 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Epoxydharzlackierung nach EN 60068-2-52 (Kategorie C4) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Armaturenanschluss nach EN ISO 5211 </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Flanschanschluss:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 Stk Schraubensatz mit Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett inkl. Befestigungsmaterial, Flanschen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrauben liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Absperrklappe DN100 mit elektrischem Stellmotor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331483" RNoPart="154">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="20f15173-70a1-4999-8cfa-7c423f5bdc58">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbau- / Flanschenabsperrklappe mit elektrischem Stellantrieb</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite Klappe: DN125</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse Aluminiumdruckguss GD-AlSi9Cu3</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle  Edelstahl 1.4101</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette CS Hypalon</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. elektrischem Stellantrieb:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stellzeit von 0°-90° 24 s </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Nennspannung 230 V </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Frequenz 50 Hz </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einschaltdauer Klasse C (30 %) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Schutzart IP67 nach EN IEC 60529 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Optische Stellungsanzeige </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Endschalter </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Stromrückmeldung 4 – 20 mA </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Schaltraumheizung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Thermischer Wicklungsschutz </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Drehmomentabschaltung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Kupplungsfreies Handrad nach EU Richtlinie 89/392 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Epoxydharzlackierung nach EN 60068-2-52 (Kategorie C4) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Armaturenanschluss nach EN ISO 5211 </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Flanschanschluss:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 Stk Schraubensatz mit Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett inkl. Befestigungsmaterial, Flanschen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrauben liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Absperrklappe DN125 mit elektrischem Stellmotor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331484" RNoPart="155">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="13a73c15-2bcc-4228-a368-2771cecb49f2">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbau- / Flanschenabsperrklappe mit elektrischem Stellantrieb</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite Klappe: DN150</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse Aluminiumdruckguss GD-AlSi9Cu3</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle  Edelstahl 1.4101</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette CS Hypalon</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. elektrischem Stellantrieb:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stellzeit von 0°-90° 24 s </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Nennspannung 230 V </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Frequenz 50 Hz </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Einschaltdauer Klasse C (30 %) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Schutzart IP67 nach EN IEC 60529 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Optische Stellungsanzeige </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Endschalter </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Stromrückmeldung 4 – 20 mA </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Schaltraumheizung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Thermischer Wicklungsschutz </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Drehmomentabschaltung </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Kupplungsfreies Handrad nach EU Richtlinie 89/392 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Epoxydharzlackierung nach EN 60068-2-52 (Kategorie C4) </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Armaturenanschluss nach EN ISO 5211 </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Flanschanschluss:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 Stk Dichtung mit metallischer Gewebeeinlage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 Stk Schraubensatz mit Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett inkl. Befestigungsmaterial, Flanschen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrauben liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Absperrklappe DN150 mit elektrischem Stellmotor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331485" RNoPart="156">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3d73580d-a9d1-46b8-a3f7-6073f001d388">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 300</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe:</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe:Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle:			Edelstahl 1.4104</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette:	CSM</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Flanschanschluß bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1  Stk  Schraubensatz, Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 300</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331486" RNoPart="157">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f41a1e3c-479a-453f-b5ae-1187654f63b9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 200</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe:</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe:Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle:			Edelstahl 1.4104</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette:	CSM</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Flanschanschluß bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1  Stk  Schraubensatz, Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331487" RNoPart="158">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="952a2f9b-6d91-48dc-8da4-c39bb61377cc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 100</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Ausstattung wie vor,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch DN100</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 100</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331488" RNoPart="159">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="43670507-fbdb-4fb2-a9f0-766dc053cc51">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 80</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Ausstattung wie vor,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch DN 80</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 80</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331489" RNoPart="160">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3f35fca3-f3ad-458d-a24c-b110613efe10">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Ausstattung wie vor,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch DN 50</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit Rasthebel DN 50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331490" RNoPart="161">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3f4b401d-2c02-4732-b068-ea5461a152ee">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe stufenl. Feineinstellung DN 200</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit stufenloser Feineinstellung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stellanzeige mit Rasterung und Handhebel</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe:Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle:			Edelstahl 1.4104</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette:	CSM</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Flanschanschluß bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1  Stk  Schraubensatz, Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe stufenl. Feineinstellung DN 200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331491" RNoPart="162">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="936f3b9c-9772-4bd9-8428-40e0418e6038">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe stufenl. Feineinstellung DN 125</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe mit stufenloser Feineinstellung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stellanzeige mit Rasterung und Handhebel</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappenscheibe:Edelstahl 1.4408</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm 25mm 38mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Welle:			Edelstahl 1.4104</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manschette:	CSM</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebsmedium: Schwimmbadwasser</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Flanschanschluß bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1  Stk  Schraubensatz, Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zwischenbauklappe stufenl. Feineinstellung DN 125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331495" RNoPart="163">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="666d64df-ccca-42ae-b4ab-9cee9591f9ed">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn aus PVC-U mit Handhebel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">radial ein- und ausbaubar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Verschraubung mit Klebemuffe</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331496" RNoPart="164">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bb066c74-cd9e-42e2-994c-b623e9a64620">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN 40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch DN 40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331497" RNoPart="165">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>7.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="8fe3f38d-4f90-4a4e-ae1b-9e0bbcc5548c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch DN 32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331498" RNoPart="166">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="06da5fbc-41fe-4d34-9f31-69f7f7a80260">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch DN 25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331499" RNoPart="167">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3243f5e9-0ee9-492e-b530-c8a8f3623f01">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN20</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung wie vor, jedoch DN 20</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kugelhahn DN20</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331500" RNoPart="168">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="5e0ef696-5090-4b66-9dbd-43cc957db718">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil DN32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil aus PVC-U mit Handhebel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">radial ein- und ausbaubar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Verschraubung mit Klebemuffe,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Übergang auf PE-HD herstellen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil DN32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331501" RNoPart="169">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a06b7122-f044-4c25-8a6e-302c9aa62119">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil DN25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil aus PVC-U mit Handhebel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">radial ein- und ausbaubar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Verschraubung mit Klebemuffe,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Übergang auf PE-HD herstellen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil DN25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331502" RNoPart="170">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="af866933-f06a-4721-9b92-778135b725d6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil DN20</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil aus PVC-U mit Handhebel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">radial ein- und ausbaubar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Verschraubung mit Klebemuffe,</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schrägsitz-Regulierventil DN20</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331503" RNoPart="171">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="67a74be6-d3ea-472a-92d1-ce8b5b870c36">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hand-Membranventil DN50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Membranventil mit aufgebautem Handrad</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Anzeige, radial ein- und ausbaubar mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußverschraubungen, Dichtungen aus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EPDM, Membrane aus EPDM</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Gegenflansche, (Bundbuchse und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Losflansch), Schrauben, Muttern und Unterlagscheiben</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verzinkt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hand-Membranventil DN50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331504" RNoPart="172">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="0dbbd7e5-c335-4dc3-a643-e53e64606985">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schwebekörper Durchlußmesser DN50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schwebekörper Durchlußmesser aus PVC-U</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit 2 x Übergangsverschraubung DN65</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Meßrohr aus Polyamid, Übergang auf PE-HD herstellen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Medium:	Luft</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Meßbereich:	30 - 120 m³/h</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schwebekörper Durchlußmesser DN50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331505" RNoPart="173">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c07b0eee-cccf-469a-b630-929e87f6a318">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Schmutzfänger DN25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">transparent mit Siebrohr, einschließlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußverschraubungen, Dichtungen aus</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EPDM.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Schmutzfänger DN25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331506" RNoPart="174">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="45b05678-2d2a-42dc-b569-4d38de9ff0ba">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rückschlagklappe DN200</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Zwischenflanschbauweise, passend</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zwischen  Flanschenach DIN 2501 PN 6 für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">horizontalen und vertikalen Einbau (Einbau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">horizontal) mit Weichdichtung aus EPDM.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennweite: DN 200</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse: V4A Nr. 1.4571</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappe: V4A Nr. 1.4581</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schließfedern: V4A Nr. 1.4571</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Flanschanschluß bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Vorschweissbund gerillt, PE-HD</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2  Stk  Losflansch PP, stahlverstärkt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1  Stk  Schraubensatz, Scheiben u. Muttern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rückschlagklappe DN200</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331507" RNoPart="175">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ea6b3eca-5f3c-496e-9754-bafe8504fab0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rückschlagklappe DN125</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung und Ausstattung wie vor,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jedoch DN125</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rückschlagklappe DN125</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331508" RNoPart="176">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="141e2a65-a6fe-4766-b606-eca7fac954fd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Schrägsitz-Rückschlagventil DN32</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für horizontalen und vertikalen Einbau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Anschlußverschraubungen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungen aus EPDM.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Schrägsitz-Rückschlagventil DN32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331509" RNoPart="177">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c08398b9-5d75-48ad-8298-cd13a7a572fd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Schrägsitz-Rückschlagventil DN25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie vor, jedoch DN25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">PVC-Schrägsitz-Rückschlagventil DN25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331510" RNoPart="178">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ca8c8184-b2f9-40e3-bc2e-1ffc1337ece1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetventil 1/2"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Servogesteuerters Magnetventil 1/2"</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannung 230 V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material: Edelstahl 1.4305</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beständig gegenüber Badewasser und Chlor.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Magnetventil 1/2"</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331511" RNoPart="179">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7a7acace-8501-4fd2-b8ce-74381a535e11">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetventil Kunststoff PA6 1" 230V AC 0-6 bar NBR stromlos geschlossen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss: Innengewinde 1"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffmagnetventil 1"</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331512" RNoPart="180">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="6ebca97c-e406-4858-b553-102d57b0b948">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetventil Kunststoff PA6 1 1/2" 230V AC 0-6 bar NBR stromlos geschlossen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss: Innengewinde 1 1/2"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffmagnetventil 1 1/2"</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331513" RNoPart="181">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="23724b66-71f4-4500-b3f3-b753471d13fb">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Probeentnahme-Hahn 1/2"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abflammbare Zapfventile 1/2" , Werkstoff V4A, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Metalldichtung und Übergang auf 8mm Schlauch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus Kugelhahn DN 15, kurze</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauform, auf einer Seite Innengewinde und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Edelstahlwinkel i.A. 90° 1/2" mit Übergang auf Schlauch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">8mm, liefern und betriebsfertig montieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbau für Probenahmestellen (nach DIN19643).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau ist im Rahmen der Werkplanung mit dem Fachingenieurbüro abzustimmen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplettleistung inkl. Lieferung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einschweißmuffe oder Anbohrschelle,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kleinteilen und Montage.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">= PE Einschweißgewindestutzen 1/2",</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">= Kugelhahn A-BV2,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">= I/A Winkel GF-131G 90°</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">= Einschraubnippel GF-139-G</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Probeentnahme-Hahn 1/2"</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331514" RNoPart="182">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="81dcfb4e-44c4-4201-9506-b1a5bb274641">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Manometer/Vakuummetermanometer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Dämpfungsflüssigkeit</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nenngröße  D=100 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klasse  1,0</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzeigebereich  nach Einbauort</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse  Edelstahl Nr. 1.4301</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Meßorgang  Edelstahl Nr. 1.4301</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß  radial G 1/2 "</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Manometer/Vakuummetermanometer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_331180" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Mess- und Regeltechnik + Dosiertechnik</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_331181" RNoPart="1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c7967327-a5a5-4914-9a6d-542baeeb3b7d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm 60mm 80mm 100mm 120mm 140mm 160mm;">
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Selbstansaugende Messwasserpumpe  mit integriertem Fasernfänger zur kontinuierlichen Entnahme von Messwasser in öffentlichen Bädern.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Elektrische Trennung.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fördermenge:	2,5 m³/h</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Förderhöhe:		8,0 mWS</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Motor: 		230 V, 180 W</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fasernfängerinhaltl: 	ca. 0,5 l</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Saugsieb: 		ca. 2,8 x 2,8 mm</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Verschraubungen mit Bundbuchse zum Anschluss an Messwasserleitung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zubehör:</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wandkonsole zur Montage</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett liefern und betriebsbereit montieren</span>
                          <br />
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Messwasserpumpe</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331182" RNoPart="2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a8763712-6419-455e-95d3-9df4a495951d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pool Management System für die qualitätsgeführte Prozesss- Verfahrensteuerung in der Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser, zum besonders effektiven (sparsamen) Einsatz von Chlor und Dosierchemikalien.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das System besteht aus den Komponenten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Elektronik-Modul, als Prozessmanager für Desinfektion und Dosiertechnik, zur Aufnahme von max. 5 Sensor-Messmodulen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit folgenden Merkmalen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Grafik-Display mit Mess-, Grenzwert-,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Trendlinien- Dosiermengen-anzeige</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 7 Tage Datenspeicherung für 4 wählbare</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Messsignale</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- selbsterklärende Bedienerführung mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Klartextanzeige</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Prozessdarstellung mit Messwert-, Balken-,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Soll- und Grenzwertanzeige</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 5 Mess-Modul-Eingänge</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Temperatur-Messeingang integriert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Stellerrückmeldungs-Eingang integriert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 3 Digitaleingänge für Messwasser- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Umwälzüberwachung sowie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Betriebsartumschaltung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 3 integrierte Regler für Desinfektion, pH-Korrektur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und Leitfähigkeit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Economic-Betriebsmodus für Anpassung von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Chlorregelung+Flockungsdosierung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  (2. Sollwert- und Parametersatz)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Flockungsmittel- Mengensteuerung umwälzabhängig </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und pH-Wert-kontrolliert</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-  Messwasser-, Dosierzeit- + -verzögerungs Überwachung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">= Konfigurations-Download und Firmware- Updat</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - RS485-Schnittstelle zum Anschluss an ChemWeb-Server </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - OPC Server Data Access V 2.0, CMS Software,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Kopplung auf SPS und Visulisierung des Gesamtsystem</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sensor-Messmodul freies Chlor bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sensor-Einschubkarte mit frei skalierbarem </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Messbereich  von 0 .. 20 mg/l Cl2</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Chlorsensor ausgeführt als potentiostatisches</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  3-Elektrodensystem mit Temperaturkompensation</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sensorkabel ausgeführt als Stecker-Kabel-Kombination</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- einschl. Zellensand</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sensor-Messmodul pH-Wert bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sensor-Einschubkarte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- pH-Elektrode</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Temperaturkompensation</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sensorkabel ausgeführt als Stecker-Kabel-Kombination</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  einschl. Pufferlösungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sensor-Messmodul Redox-Spannung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   = Sensor-Einschubkarte, Messbereich 500 bis 1000</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   = Redox-Elektrode</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   = Sensorkabel ausgeführt Stecker-Kabel-Kombination</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   = einschl. Redox-Lösung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Relais-Modul</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = mit 8 frei definierbaren Schalt- Relais für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Regelaufgaben/ Alarmkontakte,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = Infrarot-Schnittstelle zur automatischen Kalibrierung mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Zeitstempelfunktion mittels Photometer</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Durchfluss-Modul</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Aufnahme von max. 5 Sensoren, mit:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- integriertes Durchflussregelventil für konstanten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Messwasserdurchfluss: 33 l/h</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- integrierter Multisensor zur Messwasserdurch-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  flussüberwachung mit Temperaturfühler Pt 1000 und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Messwassererdung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- hydrodynamische Sandreinigung für langzeitstabile</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Messwerte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- integrierte Kalibrierhilfe,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Messwasserzulauf 0,2 ... 4,0 bar,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Messwasserablauf: drucklos</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgangsmodul</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4 x 0/4 - 20 mA, frei konfigurierbar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungskabel 230V NYM 3 x 1,5qmm.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuerverkabelung zur Dosierpumpe, Chlorgasdosiergerät,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verriegelung, Durchflußunterschreitung (Grenzkontakt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">IDM), mittlere Kabellänge 15m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Komplett liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Meß- und Regelgerät Chlor, pH, Redox</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331183" RNoPart="3">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="563276ac-257a-43ef-898c-f2b15f1b137b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Membrandosierpumpe pH / Chlor</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoffe</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse: 	Thermoplastischer Polyester,</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pumpkopf/Ventile: 	PVDF</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ventilkugeln: 	Keramik</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Membrane: 	PTFE/EPDM-Verbundmembrane</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungen: 	FPM (Viton B)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Daten</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dosierleistung: 	7,2 l/h</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gegendruck: 	max. 6 bar</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hubverstellung: 	manuell, 0 - 100 %</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl der Hübe/min: 	122</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Netzanschluss: 	230V AC, 50Hz</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussleitung: 	2 m EURO-Netzstecker</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistung: 	19,8 W</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Max. Stromaufnahme: 	0,09 A</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: 	IP 65</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht: 	ca. 2,4 kg</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schlauchanschluss</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x PE 4/1 mm, 2x PE 6/1 mm, 2x PVC 6/3 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuerung E60</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ein-/Aus-Taster</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- hinterleuchtetes Grafikdisplay</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Betriebsarten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Intern: Hübe/min, Prozent, l/h</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Extern: Impulssignalmultiplikation/ -division,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Normsignal 0/4-20 mA invertierbar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Leermeldeeingang mit Niveauvorwarnung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Leer-/Hub-und Störmeldeausgang</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Erfassung der Betriebs- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Verbrauchsdaten (rechnerisch)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Dosierüberwachung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren, inkl. Wandkonsole</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Membrandosierpumpe pH / Chlor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331184" RNoPart="4">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="019e2bbe-3297-4d62-b3a8-393af0d6a5f6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mehrfunktionsventil G3/8</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druckbereich: 1 - 5 bar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Körpermaterial:PVDF</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Membrane: PTFE/EPDM-Verbundmembrane</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtungen: FPM</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit den folgenden Funktionen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Entleerung der Leitung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Druckhaltefunktion (0,5 - 1 bar)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Überdruckfunktion (1 - 5 bar)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anti-Siphon-Funktion bei Unterdruck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Entlüftung (Ansaughilfe)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlüsse: 1 x G 3/8", 2 x G 5/8"</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schlauchanschluss:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 x 4x1 / 6x1 mm PE, 2 x 6x3 mm PVC</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-7pt;margin-left:8pt;" />
                        <p style="text-indent:-7pt;margin-left:8pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Mehrfunktionsventil G3/8</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331185" RNoPart="5">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="378859b8-ff21-4d1c-8f25-e7979b580c9e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einführungsstück für PE-Schlauch 2/1 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">als Impfstelle, mit Glas-Rückschlagkugel,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einführungsrohr mit Gummilippe zur Verhinderung von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkrustierungen, und PVC-Kugelhahn DN 15 für</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußmuffe R 1/2" in Rohrleitung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung: 	DN 8</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm 30mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß: 		PE-Schlauch 2/1 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Öffnungsdruck: 1,2 bar</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnungsschild</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und betriebsfertig montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einführungsstück für PE-Schlauch</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331186" RNoPart="6">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c2149986-8ba1-43ed-9a65-a76113b5bcae">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dosierschlauch PE, d 8/ 5mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">kalibrierte Dosierleitung zur Gewährleistung der mechanischen Verbindung mit Klemmring-Verschraubungen und der chemischen Beständigkeit.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstoff : Polyethylen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Außen-/Innendurchm. : 8/5 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zul. Betriebsdruck : 10 bar</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verlegt im Schutzrohr-/schlauch</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und verlegen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verschlauchung Dosierung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331187" RNoPart="7">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="78c2b827-af55-49aa-b7ae-dd0adf96fb11">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikation  SPS  =&gt; Visualisierung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Datenweitergabe der Prozessdaten Meßtechnik über die Ethernet-Schnittstelle an die SPS einschließlich der erforderlichen Abstimmung der internen Adressen mit dem Programmierer Schaltschrank / SPS .</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist Protokoll über Klärung der Kopplung, zwischenden Beteiligten Meßtechnik / Schaltschrank SPS / Visualisierung / GLT zu erstellen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kopplung ist zu programmieren und die Daten sind in den Anlagenbilder der Visualisierung (Badewasser + Glt) darzustellen und abzuspeichen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hinweis:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Leistung ist im Titel Elektro ebenfalls beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ebenfalls einzubinden ist das Chlorgaswarngerät im Chlorgasraum.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kommunikation  SPS  =&gt; Visualisierung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331188" RNoPart="8">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="5971bdf2-3e3a-4bb7-b02f-533e68ddfaf1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme der Meß- und Regeltechnik durch den Werkskundendienst des Herstellers. (Systemingenieur)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Über die eingestellen Werte, in den Geräten ist ein Protokoll anzufertigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Bedieungspersonal ist grob in die Handhabung einzuweisen (ca. 4 Std).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Kalibrier-/Wartungs- und Inbetriebnahmeset,  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">je Gerät, bestehend aus:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Pufferlösung pH 6,80, 50 ml</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Pufferlösung pH 9,27, 50 ml</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Pufferlösung 465 mV, 50 ml</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Reinigungslösung, 250 ml</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme der Meß- und Regeltechnik</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_331189" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Elektrotechnik/Schaltschrank</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_331190">
                <Description ID="ec1bf90b-bd00-4649-92ff-ce749917b749">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die in den verschiedenen Bereichen der Technik installierten Komponenten der Badewasseraufbereitungstechnik, inkl. der zugehörigen Schaltanlagen stammen größtenteils noch aus dem Jahr der Baderstellung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aktuell werden Filter- und Spülbetrieb manuell über Handklappen gefahren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Komponenten sind mittelfristig abgängig. In der aktuellen Maßnahme ist jedoch eine umfassende Sanierung/Erneuerung der Aufbereitungstechnik nicht enthalten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dies erfolgt ggf. in einer gesonderten Maßnahme u einem späteren Zeitpunkt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In der hier ausgeschriebenen Maßnahme sind jedoch die neuen Komponenten der Badewassertechnik, wie Rutschenpumpe und Druckerhöhung Kinderbecken, sowie diverse Regel- und Überwachungsfunktionen in den Bestand zu integrieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die vorhandenen Schaltschränke sollen dabei weitestgehend unverändert betrieben werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Neue Funktionen und Komponenten sind in neu zu installierenden Unterverteilungen einzubauen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Volumenströme je Kreislauf bzw. Becken soll künftig über induktive Durchflussmesser (IDM) erfasst und als Regelgröße für die Pumpen genutzt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hierzu werden entsprechende Frequenzumrichter an den Pumpen installiert.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Regelung der Pumpen erfolgt über die in den Frequenzumrichtern implementierte Steuerungsintelligenz.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die erforderlichen Schaltschränke/Unterverteilungen mit den Installationen sind nach der DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1) zu fertigen und zu prüfen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach DIN VDE 0100 Teil 600 erfolgt die Erstprüfung elektrischer Anlagen nach der Errichtung dieser elektrischen Anlage.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank Pumpen- und Filtersteuerung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331191" RNoPart="1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a1f6a9f4-ba1e-4c9e-8643-2b8cb5b7906b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank zur Versorgung und Steuerung der Pumpen- und Komponenten in der Filterzentrale 50m- und Springerbecken.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-bottom:8pt;">
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Beschreibung und Ausstattung Schaltschrank</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind folgenden Betriebszustände mit den entsprechenden vorgegebenen Volumenströmen zu berücksichtigen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anlage AUS</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterbetrieb 100%</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Absenkbetrieb (30-70%)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterbetrieb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterspülung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Anfüllen Schwallbehälter über Motorklappe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Spülen Stufe 1 (Q1)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Spülen Stufe 1 (Q2)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Pause</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Erstfiltrat (Einfiltern)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bedienung erfolgt über ein in die Schaltschranktür einzubauendes Text-Display mit Bedientasten. Display und SPS sind in separater Position ausgeschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zusätzlich zu erfassende Daten</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontakt für Start/Stopp je Pumpe</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auswertung Störsignal je Pumpe</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Externe Sollwertvorgabe (4-20mA)</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstromregelung für Filterbetrieb im Regelbereich</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Filterreinigung Auswertung Drucksensors für Niveau Schwallwasserbehälter</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechschrank, lichtgrau RAL 7035 </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: gemäß Schaltschrankaufbau</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstattgefertigt, geprüft nach DIN EN 60204-1 und DIN EN 61439-1 </span>
                          <br />
                        </p>
                        <p style="margin-bottom:8pt;">
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zu versorgende Komponenten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Schwallwasserpumpe 15 kW</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Schwallwasserpumpe 5,5</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Absperrklappe mit Motorantrieb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Anschluss und Integration IDM</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3 ST Anschluss und Integration FU</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Anschluss und Integration Drucksensor/Pegelsonde 4-20 mA</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST SPS mit Text-Display</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Hauptschalter</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausführung Schaltschrank</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP 54</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorsicherung gemäß CAE Schaltplanung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Lieferung und Verlegen, sowie das beidseitige Auflegen aller Leitungen ist durch den AN auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorschriften und Auflagen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausführung der Schaltschrankverteilung sind die VDE-Vorschriften (neueste Fassung) maßgebend.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Insbesondere wird hinsichtlich der erforderlichen Schutzmaßnahmen auf die Einhaltung der VDE Vorschriften hingewiesen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ferner gelten die technischen Anschlußbedingungen und Auflagen des Energieversorgungsunternehmens sowie alle weitergehenden und mitgeltenden DIN-Normen, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien und die anerkannten Regeln der Technik.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutzmaßnahmen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Schutzmaßnahme ist ein FI-Schutzschalter in 30 mA vorzusehen. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der FI-Schutz ist für die Teilbereiche getrennt auszuführen. Die Störsignale müssen auch bei ansprechen des FI-Schutzes durchkommen. Ein Alarmsignal bei Ansprechen des FI-Schutzes ist einzubauen. Als FI-Schutzschaltung für FU Antrieb ist eine allstromsensitive Ausführung in 300 mA zwingend erforderlich!  FI (RCCB Typ B,) 63 A, Nennfehlerstrom 300 mA.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Dimensionierungswert der FU`s soll max. 1/3 des betriebs- mäßigen Nennfehlerstroms betragen, so daß eine ausreichend Sicherheitsreserve verbleibt. Der tatsächliche Auslösestrom des FI-Schalters liegt im Toleranzband vom </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">50 - 200%, die FI-Schalter sind bei größeren FU-Leistungen im oberen </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Toleranzband zu wählen. Hinweis: Die FU's sind im unterem Toleranzband</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der betriebsmäßigen kapazitiven Erdableitströme zu wählen. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum FU gehört ein Reparaturschalter, der über einen Hilfsschalter einzubinden ist.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kabeleinführung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Heranführen sämtlicher Leitungen zum Schaltschrank erfolgt durch den AN.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Auflegen der Kabel sowie die Kontrolle sämtlicher Funktionen erfolgt durch den Auftragnehmer.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabeleinführungen sind in dichter Ausführung vorzunehmen, wozu Gummidichtungen zu verwenden sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabeleinführung erfolgt von unten. Steuer- + Buskabel werden von oben eingeführt</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klemmenraum:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Leitungs- und Kabeleinführungsraum ist über die Gesamtbreite der </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verteilung 200 bis 400 mm hoch.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Klemmenraum sind eingebaut:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Leitungsbefestigungs-Profileisen, jede Leitung ist innerhalb der </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Verteilleitung mind. einmal zu befestigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Schutzleiterschiene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Nulleiterschiene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Zu- und Abgangsklemmen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für den Anschluß der Schutzleiter sind an den entsprechenden Schienen genügend Klemmenschrauben mit Unterlagsscheiben vorzusehen, so daß unter jeder Klemmenschraube jeweils nur eine Ader geklemmt ist.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau von separaten, teilbaren Klemmenleisten ist nicht zulässig.</span>
                          <br />
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Es sind Adernendhülsen für  flexible Leiter  zu verwenden</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verschiedenen Klemmenbereiche sind entsprechend den verschiedenen Versorgungsgruppen, Spannungs- und Stromarten zu trennen und abzuschotten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Steuerkabel, auch Reservekabel, sind auf Klemmen anzuschließen und zu beschriften.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anzahl der benötigten Klemmen für die Steuerkabel einschließlich einer Reserve von 30%, ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich festzulegen. In den</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klemmenräumen dürfen keine Einzeladern frei herumliegen. Alle, auch die nicht beschalteten Adern, sind an Reihenklemmen aufzulegen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuerleitungen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabeleinführungen der Steuerkabel sind von oben vorzusehen und in IP 65 auszuführen. Die Kabel sind mittels Aufreihschellen an einer durchgehenden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Querschienen abzufangen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hierdurch soll eine Trennung zwischen Steuerung- und Leistungsspannung </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">erreicht werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Geräteeinbauraum</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Geräteeinbauraum sind alle Hauptschalter (Sicherungslasttrenner, Hauptschalter, Automaten, Schütze, Instrumente, Betätigungs- und Kontrollgeräte)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">untergebracht. Ein Reserveraum von mind. 30% ist für nachträgliche Einbauten freizuhalten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einbauteile:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bemessung der schaltschrankinternen Geräte, Sicherungen und Leitungen obliegt dem Auftragnehmer.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Sicherungsautomaten für Dreh- und Wechselstrom 400/230 V sind Geräte in schmaler Bauform mit einem Schaltvermögen von 1,5 kA bei 400 V und 20.000 Stellungswechseln, </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">mit Hilfsschalter</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> einzubauen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die thermischen Überströmrelais sind auf die Motorleistungen abzustimmen. Motorleistungen über 3kW müssen mit Sanftanlauf geschaltet werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche Verriegelungen und Folgeschaltungen sind zu gewährleisten. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Betriebsspannung beträgt allgemein 3 x 400 V/230 V/ 50 Hz. Die Steuerspannung als Niederspannung mit 24 V DC, sowie mit wiederaufladbarer und wartungsfrei verschlossener Blockbaterie vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund der eingebauten Geräte ist eine 12V-Steuer-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">spannung zusätzlich vorzusehen. </span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Netzausfall muß eine vierstündige Versorgung gewährleistet sein. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Minunspol ist zu erden. Die Stromkreise werden 1pol. +abgesichert. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Batteriespannung ist zu überwachen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Störmeldungen sind als Sammelstörmeldung über Relais zusammenzufassen zur Weiterleitung, der Kontakt hat potentialfrei zu erfolgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzsicherungen sind nicht zugelassen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verdrahtung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Verdrahtung zwischen den Einbaugeräten und den Anschlußklemmen sind PVC-Kanäle zu verwenden. Für den einwandfreien Anschluß der Leitungen ist genügend Rangierraum vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Farben</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hauptstromkreis 230/400V/AC  schwarz,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Neutralleiter 230/400V/AC  blau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuerspannung nach Trafo 220V/AC rot</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuer + Lampenspannung braun</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuergleichspannung plus 24V rosa</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuergleichspannung minus 24V grau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messleitungen 4-20 mA  weiß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fremdspannung aus anderen Anlagenteilen violett</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eigensichere Leitungen hellblau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verriegelungsleitungen aus anderen Anlagenteile orange</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreie Leitungen transparent</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdeckungen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Jeder Einbaurahmen ist entsprechend den verschiedenen Versorgungsgruppen Spannungs- und Stromarten abzuschotten und mit Plexiglas abzudecken.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abdeckungen erhalten Vorreiberschlösser mit Zwangsdornsteckschlüssel und wenig auftragende, runde Rosetten zum Abheben. Zur Abdichtung der Abdeckungen und Türen gegenüber dem Verteilungsgehäuse sind</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Weichgummiprofile, haltbar, anzubringen. Alle Bleche und nicht spannungsführende Eisenteile müssen mit einem Rostschutz-, einem Vor- und einem schlagfesten Fertiganstrich bzw. Lackierung versehen werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beschriftung und Bezeichnung</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Bezeichnungsschilder sind grundsätzlich auswechselbare Systeme zu verwenden. Zu bezeichnen sind sämtliche eingebauten Geräte. Die ISO- Reihenklemmen sind mit bedruckten Schildkappen zu bezeichnen. Für Kabel- und Leitungen sind Kabelerkennungs- oder Bezeichnunsschilder zu verwenden. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tesa-Heftstreifen oder ähnliche Hilfsmittel werden nicht zugelassen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung aller Schaltgeräte, Schützen, Relais, Sicherungen, Sicherungsautomaten, Klemmen (auch Mp und LS) mit Resopalbezeichnungsschildern, </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriften der abgehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leuchtmelder und Druckknöpfe</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die auf der Schrankfront angebrachten Leuchtmelder und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druckknöpfe sowie die Bezeichnungen sind in Ausführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Fabrikat mit den übrigen Schrankherstellern und der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fachbauleitung abzustimmen. Entsprechend den Funktionen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Informationen sind die in der DIN IEC/VDE 0199</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">festgelegten Kennfarben zu verwenden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pumpe ein=grün,aus=dunkel,rot blinkend bis zur Störung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappe auf=grün zu=dunkel Zwischenstellung=grün</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">blinkend, Störung rot blinkend bis zur Quittierung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist eine"Lampenprüfung" zu realisieren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(DUO-LED=Mischlicht)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Schalt- und Stromlaufpläne:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Erstellung der Kabelzuglisten sowie die Vorgaben für die Erstellung der Schalt- und Stromlaufpläne mit genauer Bezeichnung der Stromkreise für das Gewerk GLT, gehört zur Leistung des Auftragnehmers.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Schaltplan ist lesbar für die Software</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AutoCAD in .dwg zu erstellen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-bottom:8pt;line-height:122%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern, montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank Pumpen- und Filtersteuerung 50m- u. Springerbecken</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331192" RNoPart="2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c91d8e22-aaf4-45e4-89df-657408410aba">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank zur Versorgung und Steuerung der Pumpen- und Komponenten in der Filterzentrale Nichtschwimmer- und Kinderbecken.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-bottom:8pt;">
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Beschreibung und Ausstattung Schaltschrank</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind folgenden Betriebszustände mit den entsprechenden vorgegebenen Volumenströmen zu berücksichtigen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anlage AUS</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterbetrieb 100%</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Absenkbetrieb (30-70%)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterbetrieb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Filterspülung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Anfüllen Schwallbehälter über Motorklappe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Spülen Stufe 1 (Q1)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Spülen Stufe 1 (Q2)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Pause</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Erstfiltrat (Einfiltern)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bedienung erfolgt über ein in die Schaltschranktür einzubauendes Text-Display mit Bedientasten. Display und SPS sind in separater Position ausgeschrieben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zusätzlich zu erfassende Daten</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontakt für Start/Stopp je Pumpe</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auswertung Störsignal je Pumpe</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Externe Sollwertvorgabe (4-20mA)</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstromregelung für Filterbetrieb im Regelbereich</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Für Filterreinigung Auswertung Drucksensors für Niveau Schwallwasserbehälter</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p style="margin-bottom:8pt;">
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zu versorgende Komponenten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Schwallwasserpumpe 11 kW</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Druckerhöhung Kinderbecken 1,1 kW</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Absperrklappe mit Motorantrieb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Anschluss und Integration IDM</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Anschluss und Integration FU</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Anschluss und Integration Drucksensor/Pegelsonde 4-20 mA</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST SPS mit Text-Display</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1 ST Hauptschalter</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlblechschrank, lichtgrau RAL 7035 </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen: gemäß Schaltschrankaufbau</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Werkstattgefertigt, geprüft nach DIN EN 60204-1 und DIN EN 61439-1 </span>
                          <br />
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Zu versorgende Komponenten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 ST Schwallwasserpumpe 15 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausführung Schaltschrank</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schutzart: IP 54</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorsicherung gemäß CAE Schaltplanung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Lieferung und Verlegen, sowie das beidseitige Auflegen aller Leitungen ist durch den AN auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorschriften und Auflagen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Ausführung der Schaltschrankverteilung sind die VDE-Vorschriften (neueste Fassung) maßgebend.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Insbesondere wird hinsichtlich der erforderlichen Schutzmaßnahmen auf die Einhaltung der VDE Vorschriften hingewiesen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ferner gelten die technischen Anschlußbedingungen und Auflagen des Energieversorgungsunternehmens sowie alle weitergehenden und mitgeltenden DIN-Normen, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien und die anerkannten Regeln der Technik.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schutzmaßnahmen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Schutzmaßnahme ist ein FI-Schutzschalter in 30 mA vorzusehen. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der FI-Schutz ist für die Teilbereiche getrennt auszuführen. Die Störsignale müssen auch bei ansprechen des FI-Schutzes durchkommen. Ein Alarmsignal bei Ansprechen des FI-Schutzes ist einzubauen. Als FI-Schutzschaltung für FU Antrieb ist eine allstromsensitive Ausführung in 300 mA zwingend erforderlich!  FI (RCCB Typ B,) 63 A, Nennfehlerstrom 300 mA.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Dimensionierungswert der FU`s soll max. 1/3 des betriebs- mäßigen Nennfehlerstroms betragen, so daß eine ausreichend Sicherheitsreserve verbleibt. Der tatsächliche Auslösestrom des FI-Schalters liegt im Toleranzband vom </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">50 - 200%, die FI-Schalter sind bei größeren FU-Leistungen im oberen </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Toleranzband zu wählen. Hinweis: Die FU's sind im unterem Toleranzband</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der betriebsmäßigen kapazitiven Erdableitströme zu wählen. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum FU gehört ein Reparaturschalter, der über einen Hilfsschalter einzubinden ist.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kabeleinführung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Heranführen sämtlicher Leitungen zum Schaltschrank erfolgt durch den AN.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Auflegen der Kabel sowie die Kontrolle sämtlicher Funktionen erfolgt durch den Auftragnehmer.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabeleinführungen sind in dichter Ausführung vorzunehmen, wozu Gummidichtungen zu verwenden sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabeleinführung erfolgt von unten. Steuer- + Buskabel werden von oben eingeführt</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Klemmenraum:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Leitungs- und Kabeleinführungsraum ist über die Gesamtbreite der </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verteilung 200 bis 400 mm hoch.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Klemmenraum sind eingebaut:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Leitungsbefestigungs-Profileisen, jede Leitung ist innerhalb der </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Verteilleitung mind. einmal zu befestigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Schutzleiterschiene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Nulleiterschiene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Zu- und Abgangsklemmen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für den Anschluß der Schutzleiter sind an den entsprechenden Schienen genügend Klemmenschrauben mit Unterlagsscheiben vorzusehen, so daß unter jeder Klemmenschraube jeweils nur eine Ader geklemmt ist.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Einbau von separaten, teilbaren Klemmenleisten ist nicht zulässig.</span>
                          <br />
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Es sind Adernendhülsen für  flexible Leiter  zu verwenden</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verschiedenen Klemmenbereiche sind entsprechend den verschiedenen Versorgungsgruppen, Spannungs- und Stromarten zu trennen und abzuschotten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Steuerkabel, auch Reservekabel, sind auf Klemmen anzuschließen und zu beschriften.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anzahl der benötigten Klemmen für die Steuerkabel einschließlich einer Reserve von 30%, ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich festzulegen. In den</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klemmenräumen dürfen keine Einzeladern frei herumliegen. Alle, auch die nicht beschalteten Adern, sind an Reihenklemmen aufzulegen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuerleitungen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabeleinführungen der Steuerkabel sind von oben vorzusehen und in IP 65 auszuführen. Die Kabel sind mittels Aufreihschellen an einer durchgehenden</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Querschienen abzufangen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hierdurch soll eine Trennung zwischen Steuerung- und Leistungsspannung </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">erreicht werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Geräteeinbauraum</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im Geräteeinbauraum sind alle Hauptschalter (Sicherungslasttrenner, Hauptschalter, Automaten, Schütze, Instrumente, Betätigungs- und Kontrollgeräte)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">untergebracht. Ein Reserveraum von mind. 30% ist für nachträgliche Einbauten freizuhalten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einbauteile:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bemessung der schaltschrankinternen Geräte, Sicherungen und Leitungen obliegt dem Auftragnehmer.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Sicherungsautomaten für Dreh- und Wechselstrom 400/230 V sind Geräte in schmaler Bauform mit einem Schaltvermögen von 1,5 kA bei 400 V und 20.000 Stellungswechseln, </span>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">mit Hilfsschalter</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> einzubauen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die thermischen Überströmrelais sind auf die Motorleistungen abzustimmen. Motorleistungen über 3kW müssen mit Sanftanlauf geschaltet werden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erforderliche Verriegelungen und Folgeschaltungen sind zu gewährleisten. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Betriebsspannung beträgt allgemein 3 x 400 V/230 V/ 50 Hz. Die Steuerspannung als Niederspannung mit 24 V DC, sowie mit wiederaufladbarer und wartungsfrei verschlossener Blockbaterie vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufgrund der eingebauten Geräte ist eine 12V-Steuer-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">spannung zusätzlich vorzusehen. </span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Netzausfall muß eine vierstündige Versorgung gewährleistet sein. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Minunspol ist zu erden. Die Stromkreise werden 1pol. +abgesichert. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Batteriespannung ist zu überwachen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtliche Störmeldungen sind als Sammelstörmeldung über Relais zusammenzufassen zur Weiterleitung, der Kontakt hat potentialfrei zu erfolgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schmelzsicherungen sind nicht zugelassen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Verdrahtung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Verdrahtung zwischen den Einbaugeräten und den Anschlußklemmen sind PVC-Kanäle zu verwenden. Für den einwandfreien Anschluß der Leitungen ist genügend Rangierraum vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Farben</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hauptstromkreis 230/400V/AC  schwarz,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Neutralleiter 230/400V/AC  blau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuerspannung nach Trafo 220V/AC rot</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuer + Lampenspannung braun</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuergleichspannung plus 24V rosa</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuergleichspannung minus 24V grau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messleitungen 4-20 mA  weiß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fremdspannung aus anderen Anlagenteilen violett</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eigensichere Leitungen hellblau</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verriegelungsleitungen aus anderen Anlagenteile orange</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">potentialfreie Leitungen transparent</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abdeckungen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Jeder Einbaurahmen ist entsprechend den verschiedenen Versorgungsgruppen Spannungs- und Stromarten abzuschotten und mit Plexiglas abzudecken.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Abdeckungen erhalten Vorreiberschlösser mit Zwangsdornsteckschlüssel und wenig auftragende, runde Rosetten zum Abheben. Zur Abdichtung der Abdeckungen und Türen gegenüber dem Verteilungsgehäuse sind</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Weichgummiprofile, haltbar, anzubringen. Alle Bleche und nicht spannungsführende Eisenteile müssen mit einem Rostschutz-, einem Vor- und einem schlagfesten Fertiganstrich bzw. Lackierung versehen werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beschriftung und Bezeichnung</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Bezeichnungsschilder sind grundsätzlich auswechselbare Systeme zu verwenden. Zu bezeichnen sind sämtliche eingebauten Geräte. Die ISO- Reihenklemmen sind mit bedruckten Schildkappen zu bezeichnen. Für Kabel- und Leitungen sind Kabelerkennungs- oder Bezeichnunsschilder zu verwenden. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tesa-Heftstreifen oder ähnliche Hilfsmittel werden nicht zugelassen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung aller Schaltgeräte, Schützen, Relais, Sicherungen, Sicherungsautomaten, Klemmen (auch Mp und LS) mit Resopalbezeichnungsschildern, </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriften der abgehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leuchtmelder und Druckknöpfe</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die auf der Schrankfront angebrachten Leuchtmelder und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druckknöpfe sowie die Bezeichnungen sind in Ausführung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Fabrikat mit den übrigen Schrankherstellern und der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fachbauleitung abzustimmen. Entsprechend den Funktionen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Informationen sind die in der DIN IEC/VDE 0199</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">festgelegten Kennfarben zu verwenden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pumpe ein=grün,aus=dunkel,rot blinkend bis zur Störung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klappe auf=grün zu=dunkel Zwischenstellung=grün</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">blinkend, Störung rot blinkend bis zur Quittierung.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist eine"Lampenprüfung" zu realisieren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(DUO-LED=Mischlicht)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Schalt- und Stromlaufpläne:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Erstellung der Kabelzuglisten sowie die Vorgaben für die Erstellung der Schalt- und Stromlaufpläne mit genauer Bezeichnung der Stromkreise für das Gewerk GLT, gehört zur Leistung des Auftragnehmers.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Schaltplan ist lesbar für die Software</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AutoCAD in .dwg zu erstellen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="margin-bottom:8pt;line-height:122%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Schaltschrank Pumpen- und Filtersteuerung Nichtschwimmer- u. Kinderbecken</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331193" RNoPart="3">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="fc04adaf-6c5b-495d-a01d-ffcf7465355c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">SPS-Logikmodul mit Display zur Steuerung der Filterfunktionen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;" />
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montage: 	Auf Hutschiene</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;" />
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Spannungsversorgung: 12/24 V DC/Relais</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">8 digitale Eingänge (4 analog nutzbar)</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">4 digitale Ausgänge</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Speicher: 400 Blöcke</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Modular erweiterbar</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Ethernet</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Integrierter Web-Server</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Cloud-Schnittstelle</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Benutzerdefinierte Web-Seiten</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Datalogging</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Standard Micro SD-Karte</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;" />
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-size:10pt;background:#FFFFFF;">SPS-Logikmodul mit Display</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331194" RNoPart="4">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b413f2a1-dc06-4e7f-ba05-cc8b01aa95f9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span>Ausführung:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span>Ethernet Ports:	2</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Display:		FSTN</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span>Hintergrund-Farben:	3</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl Zeilen:	6</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zeichen je Zeile:	20</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ der Hintergrundbel.:	LED</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Systemtasten:	Ja</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nennwert (DC) 12 V; DC 12/24 V, AC 24 V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">IP (frontseitig):	IP65</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Umgebungstemperatur im Betrieb</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">min. -20 °C; ohne Betauung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">max. 55 °C</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span>Text Display für SPS, 6-zeilig</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331195" RNoPart="5">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ea1f0bf7-56ad-4f7e-95dc-3c5db3612a14">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erweiterungsmodul für SPS</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;" />
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 x Analog Out</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsversorgung: 24 V DC</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 AA (Analoge Ausgänge)</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">0...10 V</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">0/4...20 mA</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:3pt;" />
                        <p style="margin-left:3pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Erweiterungsmodul 2 x Analog Out</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331196" RNoPart="6">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ff7db63c-4cad-4897-8ee8-0dc9d5d0575b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannungsversorgung für SPS und Erweiterungskomponenten</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eingang: 	1-phasig AC oder DC</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm 40mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang: 		geregelte, potentialfreie Gleichspannung</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:20mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannung DC:	24 V</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Strom:	2,5 A</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannungseing. (Netz): 	240 V AC</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montage:	Hutschiene</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Netzteil 24 V für SPS</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331197" RNoPart="7">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="04c4c80c-2240-45d5-91ab-1c83b642acfd">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Outdoorschrank Rutsche</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausstattung</span>
                          <br />
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Klemmleiste</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Hauptschalter 63 A</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 2 FI 40A 400V 30mA</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 FI 16A 230V</span>
                          <br />
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsabgänge</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">6 x 10A</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 x 3 16A</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">2 x 3x 25A für Versorgungsbox</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verdrahtung, prüfen und Inbetriebnahme</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Outdoorschrank Rutsche</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331198" RNoPart="8">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="b744589c-8787-42b7-b78c-f373ef686dfc">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Funktionsprobe der Steuerungsanlage, DDC/SPS-Unterstationen entsprechend den, gemäß Funktionsliste, </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">zu erfüllenden Schaltungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Prüfen der angeschlossenen Antriebe (Pumpen, Apparate,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Maschienen usw. auf richtige Drehrichtung).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Messen der Motor-Ist-Ströme und Einstellung der thermischen Relais, auf ihre Nenngröße.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erstellen eines Meßprotokolls mit Angabe der bei</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abschluß der Inbetriebnahme gemessenen Istwerte.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Punkt zu Punkttest)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erste Einweisung des Bedienungspersonals, für den</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Testbetrieb, ca. 2 x 2 Std..</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme des Filtersystems:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">beinhaltetend:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Rückspülung des Filtermaterial </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - einregulieren anhand der magnetisch-induktivem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Messgerät mit einer Abweichung von max. 1-2 %</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Justieren der Druckaufnehmer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  - Einfahren der Anlagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> -  Einstellung und Dokumentation der Spülparameter,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">    des Filtrationsprozezes</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme gemäß Spezifikation durchführen und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Protokoll erstellen. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Protokoll ist in die Revisionsunterlagen einzufügen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebnahme</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331199" RNoPart="9">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e8a21245-3add-4e66-be5f-c0f08bc12aeb">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einregulierung und Übergabe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> der Regel- und Steueranlage auf die von</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> der Fachbauleitung bzw. dem Auftraggeber</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> vorgegebenen Sollwerte. </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfen und Abgleichen sämtlicher Meßungen </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> sowie Erfassung der physikalischen Meßgrößen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Temperatur, Volumenstrom, Druck usw.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ersteinregulierung der regeltechnischen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  MSR-Einrichtungen; </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Überprüfung der Anschlüsse des Lieferumfanges; </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Überprüfen des Systems - hard und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  softwareseitig; </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- erste Optimierung und Anpassung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Regelparameter; </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Überprüfen der Verknüpfungen DDC -</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Steuerteil - Hauptstrom; </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Kontrolle und Prüfung der Sicherheitseinrichtungen.  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anfertigen eines ersten Einregulierungsprotokolls; diese  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Arbeiten müssen gemeinsam mit einem Beauftragten der  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Schaltschrankbaufirma, des Anlagenbauers Badewasser  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und der Meß.- + Regeltechnik durchgeführt und   </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  abgestimmt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">-Einweisung und Anfertigen eines Meßprotokolls</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> in die regeltechnischen MSR-Einrichtungen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Betreiber ist mit dem gesamten Lieferumfang eingehend vor Ort vertraut zu machen, um beispielsweise eingegangene</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und angezeigte Störungen in der Anlagengeographie schnell und eindeutig erkennen und beheben zu können!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufzeigen des DDC-Systems - hard- und softwareseitig, Einweisung in die Handbedienebene des Schaltschrankes und die Sicherheitseinrichtungen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die gesamten Maßnahmen sind im aktiven Dialog durchzuführen, d. h. der Betreiber muß die Möglichkeit erhalten, die Anlage exemplarisch noch in Anwesenheit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">des Einregulierungspersonals selbst zu bedienen!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einweisen in die Anpassung der Regelparameter, der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Uhrenprogramme, Sonderschaltzeiten, usw., soweit sie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Veränderung durch den Betreiber zugelassen sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Übergabe des Erst- und des Nachregulierungsprotokolls</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inclusive Erläuterungen zur selbstständigen Übernahme</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der erweiterten Anlagenfunktionen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anfertigen eines Einweisungsprotokolls;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">alle Arbeiten müssen gemeinsam mit einem Beauftragten der Schaltschrankbaufirma durchgeführt und abgestimmt werden. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit einzukalkulieren sind ggfs. notwendige Vor- und Nachbereitungsschulungen im Hause des MSR-Lieferanten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für eine solche Schulung ist mindestens 1 Tag</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">vorzusehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einregulierung gemäß Spezifikation durchführen und Protokoll erstellen. </span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einregulierung und Übergabe</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331200" RNoPart="10">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="d075081b-6fc9-4af6-a901-b9bc63c58208">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hardwaremäßige Nachregulierung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Steueranlage nach einer Betriebszeit von drei Monaten, sechs Monaten, sowie nach 12 Monaten, vor Ort.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dauer ca. 1 Tag, durch den Programierer der Steuerung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> zusammen mit dem Inbetriebnahmeingenieur.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfen der eingestellten Werte mit eventuell  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> erforderlicher Korrektur der Parameter, und nochmalige  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Unterweisung des Bedienungspersonals.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nachregulierung der regeltechnischen Einrichtungen nach  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> ca. 6 Wochen Betriebszeit, wobei sicherzustellen ist, daß  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> repräsentative Betriebsbedingungen vorliegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erneutes Überprüfen des Systems- Hard und  Softwareseitig.  Vorzunehmen sind zusätzliche Optimierungen und  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Anpassungen der Regelparameter aufgrund eines  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> vollständigen Vergleiches zwischen dem Ersteinregulierungs-  protokoll und der jetzigen Zweitmaßnahme Nachregulierung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Überprüfen der Verknüpfungen DDC -Steuerteil - Hauptstrom  auf eventuelle Frühschäden, die ohne Berechnung von  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Kosten im Rahmen der  Gewährleistungspflicht zu beheben  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;"> sind.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erneute Kontrolle und Prüfung der Sicherheits-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> einrichtungen, der Filterrückspülung. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anfertigen eines abschließenden Einregulierungsprotokolls; </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">diese Arbeiten müssen gemeinsam mit einem Beauftragten    der Schaltschrankbaufirma durchgeführt und abgestimmt werden</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hardwaremäßige Nachregulierung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_331201">
                <Description ID="a5303fbf-eada-467f-a619-9d65c76e13f9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen der Pumpen und FU.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Pumpen und FU's sind in den Vorpositionen im </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Titel der Pumpen ausgeführt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In den folgenden Positionen werden sie mittels Kabel</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">ele. angeschlossen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Badewasserspezifische Verkabelung gehört zu, diesem Titel, diese Positionen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die vorhandenen Kabelbühnen, können nach Abstimmung mitgenutzt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Diese Kombination soll zu einem günstigerem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Angebotspreis führen, da durch effektiver Gestaltung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Felbbusvorteil, den Installationspreis reduziert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und nicht in ein anderes Gewerk verschoben wird.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschließen der Pumpen und FU</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331202" RNoPart="11">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3969cf44-0dde-43bf-a43d-5f3498490c5e">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geräteanschluß der Pumpen 400V bis 3 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge 35m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung gem. Beschreibung, </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschalpreis je Anschluß.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Geräteanschluß der Pumpen 400V bis 3 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331203" RNoPart="12">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="e8745407-e38e-4edf-93de-d4353451f1af">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geräteanschluß der Pumpen 400V bis 7,5 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge 35m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschalpreis je Anschluß.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Geräteanschluß der Pumpen 400V bis 7,5 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331204" RNoPart="13">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="72ce96df-1dce-4988-8899-862085851083">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geräteanschluß der Ladepumpen-Wärmetauscher 400V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Tauchhülse.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ansteuerung durch den Temperatursensor in der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Meßwasserleitung. Verriegelung durch den vorgenanten</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sicherheitstemperaturbegrenzer.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge 25m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Gewerk Elektro gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschalpreis je Anschluß.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Geräteanschluß der Ladepumpe-Wärmetauscher 400V</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331205" RNoPart="14">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="265ea0f4-3903-4d26-9226-35ec40e56f51">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter für Motorwellenleistung 15 kW</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geeignet für Netzspannung 380-480V, ±10%, 50/60Hz</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgangsscheinleistung bei 400 V: 22,2 kVA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wirkungsgrad gem. EN50598-2, Kl IE2:97,5%</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">max. Verlustwärmelast:	392 W</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuseschutzart:	IP55</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Anschlusskabel und Reparaturschalter,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge ca. 15 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausführung und Funktionen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter 380-480V 50Hz IP55</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Drehstromasynchronmotoren und geberlosen Permanentmagnet-Synchronmotoren oder Synchron-Reluktanzmotoren in der Gebäudeautomation speziell für Antriebe von Pumpen, Lüftern und Verdichtern, ausgeführt als Schaltschrankeinbaugerät, geeignet für Betrieb ohne Leistungsreduzierung im Umgebungstemperaturbereich von 0 bis 45°C.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es müssen mindestens 150m geschirmtes Motorkabel anschließbar sein (eventuell dazu erforderliche zusätzliche Motorleitungsdrosseln einschließlich ihres Montageaufwands sind im Angebot mit aufzuführen und zu bepreisen).</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der in den Einzelpositionstexten angegebene Mindest-Nennlastwirkungsgrad ist unter Einbeziehung evtl. zusätzlich erforderlicher Funkentstörfilter und Drosseln zu erreichen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Umrichter muss über eine automatische Energieoptimierung für maximalen Motorwirkungsgrad auch im Teillastbereich verfügen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei Umrichterbetrieb mit Motornenndrehzahl muss die gleiche Wellenleistung wie bei direktem Netzbetrieb erreichbar sein. Die dazu erforderliche Übermodulation(300 Hz-Motorspannungs-beaufschlagung) muss wahlweise zuschaltbar sein. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verwendung von Umrichtern mit schlankem Zwischenkreis ist nicht zulässig!</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter 0,75 - 15 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Umrichter muss als vollständig montierte Installationseinheit mit integrierter Drossel zur Reduzierung von Netzrückwirkungen gem. IEC/EN 61000-3-12 und integriertem Funkentstörfilter, zur Einhaltung der leitungsgebundenen Grenzwerte gemäß Fachgrundnorm EN 55011 Klasse B bzw. Produktnorm EN 61800-3 C1 für 50 m geschirmter Motorleitung ausgeführt sein.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kurzschluss-, Erdschluss- und Schaltfestigkeit des Frequenzumrichterausgangs muss sowohl bei stillstehendem als auch bei laufendem Motor gegeben sein.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Eine Netz- und Motorphasenausfallüberwachung ist zu gewährleisten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsfreiheit ist zu garantieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Normen sind einzuhalten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verwendung von Geräten aus ISO 9001 zertifizierter Qualitätsfertigung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einhaltung der Grenzwerte für leitungsgebundene Funkstörungen gem. Produktnorm EN 61800-3 bei Umrichtern bis 90 kW nach Kategorie C1 für 50m, für Leistungen ab 110 kW mindestens Kategorie C2 für 150m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schirmauflagen zum EMV-gerechten Aufbau von Schaltanlagen zu Erfüllung der Anforderungen an Störaussendung EN 50081-1 und Störfestigkeit EN 50082-2 müssen vorhanden sein.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Galvanische Trennung des Steueranschlusses vom Leistungsteil gem. EN 50178 /PELV.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für die Beständigkeit gegen korrosive Bestandteile in der Umgebungsluft ist gem. EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), mindestens Umweltklasse 3C2, optional 3C3 einzuhalten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Funktionen müssen verfügbar sein:</span>
                        </p>
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Automatische Motorfeinanpassung bei Antriebs-Inbetriebnahme</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Motorvollschutz mit Kaltleiterauswertung im Umrichter</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erkennung und Alarmweiterleitung bei Ventilator-Keilriemenriss, Pumpentrockenlauf oder Betrieb gegen einen geschlossenen Schieber ohne externe Komponenten, bedarfsabhängige Abschaltung und Wiederzuschaltung zur Energieeinsparung bei Pumpenantrieben</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Synchronisation auf bereits drehenden Motor(Fangschaltung)</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sichere Überbrückung von Netzwischern durch generatorische Pufferung(dynamisches Backup)</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Betrieb an der Stromgrenze und DC-Überspannungssteuerung zur Störungsvermeidung</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Weiterlauf mit reduzierter Drehzahl bei Übertemperatur, Unterspannung oder Ausfall einer Netzphase</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Notfallbetriebsmodus mit Aufrechterhaltung der Antriebsfunktion bis zur Selbstopferung</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Echtzeituhr für zeitabhängige Steuerungen und Zeitstempel für Störmeldungen</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">separate Umrichter- und Motor-Betriebsstundenzähler, Klartext-Störmeldungsspeicher</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">3-Zonen-Prozessregler mit Stellgröße Motordrehzahl</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">drei weitere separate PID-Regler für interne/externe Soll-/Istwerte (skalierbar in Prozessgrößen) und Stellwertübertragung mit Spannungs- oder Strom-Einheitssignal</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Programmierbare Logikfunktionen</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ablaufsteuerung für einfache Antriebsaufgaben mit bis zu 20 Ereignis-/Aktionspaaren</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das grafische Bedienteil muss folgenden Anzeige- und Steuerungsmöglichkeiten bieten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Klartextanzeige in deutscher Sprache</span>
                        </p>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Detailinfo zu jeder Funktion</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kurvenverlaufsdarstellung</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hand-0-Auto Umschaltung und Alarmquittierung</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Drehzahl auf/ab über Tasten</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Benutzerführung bei Erstinbetriebnahme</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zugriff auf alle Geräteparameter</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sichern und Kopieren von Parametersätzen</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Passwortschutz für alle Umrichtereinstellungen</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">frei konfigurierbares Anwendermenü mit separatem Passwortschutz</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Ein-/Ausgänge müssen als Mindestbestückung vorhanden sein:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Analogeingänge (umschaltbar 0-10V/0-20mA), skalierbar und invertierbar</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4x Digitaleingänge 24V-Logik, wählbar H- oder L-aktiv</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x Digitalklemmen 24V-Logik, wahlweise als Ein- oder Ausgang nutzbar</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2x potenzialfreie Wechslerkontakte, programmierbar bzgl. Funktion sowie Anzugs- und Abfallverzögerung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1x programmierbarer Analogausgang 0/4-20mA, skalierbar</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">interne Hilfsspannungsversorgung:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">24V/DC für die Beschaltung der digitalen Eingänge und ggf. zur Versorgung aktiver Istwertgeber</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">10V/DC für Sollwertpotentiometer 1kOhm und Motorschutzkaltleiter</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Schnittstellen müssen für die externe Bedienung, Steuerung und Datenkommunikation am Basisgerät zur Verfügung stehen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">USB Anschluss für PC-Kommunikation mit optionaler Software</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">RS-485 Anschluss für Modbus RTU- und BACnet MS-TP Feldbusankopplung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zu unterstützende Objekte:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Analog Input, Analog Output, Analog Value,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Binary Input, Binary Output, Binary Value</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Device, Multi-State Output</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Busanbindungen müssen als Einbauoption zur Verfügung stehen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">BACnet mit zusätzlichen Objektzugriffs-, Alarm- und Ereignisdiensten(wie COV)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">LonWorks</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DeviceNet</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Profibus DP V1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Profinet IP</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Modbus TCP</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Anbieter muss über einen ganzjährig durchgängigen 24 Std. Service verfügen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <ul style="list-style:disc;">
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Folgende Serviceaktivitäten sind dabei zu gewährleisten:</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kundenberatung im Störfall</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Vorort-Service</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Reparatur und Montage</span>
                            </p>
                          </li>
                          <li>
                            <p style="text-indent:-17pt;margin-left:17pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ersatzgeräteversand</span>
                            </p>
                          </li>
                        </ul>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das hier eingetragene Fabrikat ist durchgängig für alle Positionen zu verwenden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und betriebsfertig montieren</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter 15,0 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331206" RNoPart="15">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="1d445eaa-bd09-4b9c-948d-a169e70acb9c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter wie vor beschrieben, jedoch 11,0 kW.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter für Motorwellenleistung 11 kW</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geeignet für Netzspannung 380-480V, ±10%, 50/60Hz</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgangsscheinleistung bei 400 V:16,6 kVA</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wirkungsgrad gem. EN50598-2, Kl IE2:97,5%</span>
                        </p>
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">max. Verlustwärmelast:	324 W</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuseschutzart:	IP55</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Anschlusskabel und Reparaturschalter,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge ca. 15 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter 11,0 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331207" RNoPart="16">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bbae2c06-b530-4ca2-b465-7c0143ee790b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter wie vor beschrieben, jedoch 5,5 kW.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter für Motorwellenleistung 5,5kW</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geeignet für Netzspannung 380-480V, ±10%, 50/60Hz</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgangsscheinleistung bei 400 V, 13 A</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wirkungsgrad gem. EN50598-2, Kl IE2:97,5%</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="tab-stops:13mm;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuseschutzart:	IP55</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inkl. Anschlusskabel und Reparaturschalter,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge ca. 15 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter 5,5 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331208" RNoPart="17">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="31dbd7c4-4d32-4607-8138-560927af8bed">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Filter für Frequenzumrichter 15,0 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Filter für Frequenzumrichter 15,0 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331209" RNoPart="18">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="679a876e-aed4-40f9-8764-54520b6c5543">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Filter für Frequenzumrichter 11,0 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Filter für Frequenzumrichter 11,0 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331210" RNoPart="19">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="01f5ef10-231f-4e77-8b2b-d3df1d75d3a0">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Filter für Frequenzumrichter 5,5 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">EMV-Filter für Frequenzumrichter 5,5 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_331211">
                <Description ID="336295da-d56c-4a27-8fb1-b350232fc0d1">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Integrieren der Frequenzumrichter (FU) IP 54</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Antriebsregler) dezentral an der Pumpe</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die FU's sind an der zugehörigen Pumpe beschrieben.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In dieser Position sind die Frequenzumrichter (Antreibsregler) </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Nähe der vorgenannten Drehstrompumpenzu montiert als Wandgerät mit Buskabel mittels Schnittstelle in die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Visualisierung über OPC Treiber zu integrieren.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">FI-I N Schutzschalter /-maßnahme anpassen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die CE-EMV-Montage- und Installationsvorschriften sind</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zu beachten.Funkentstörung nach EN 55081-1 "B",</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Berührungsschutz, Isolationswächter, Motorleitung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geschirmt, Kabelkapazität 270nF/km . Die Stromkreise</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sind mit einem Allstrom-FI VDE Registrier Nummer 5342</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und CE - Zeichen zum Schutz gegen indirektem Berühren</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">abzusichern. Alle Parameter und Funktionen sind über</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die Feldbus Schnittstelle auf dem PC zu visualisieren.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Frequenzumrichter sind mit einer Vor-Ort -</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bedieneinrichtung auszustatten. Hier ist die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsaufnahme anzuzeigen und zu erfassen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Frequenzumrichter muss mit quadratisch ansteigendem</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Belastungsmoment für Pumpen ausgelegt sein.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wesentlich ist, die folgenden Punkte in der Planung zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">prüfen und entsprechend auszulegen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Reduzierung der kapazitiven Erdableitströme, durch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Auswahl entsprechender FU's, anpassung an FI's.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Umrichterinterne EMV - Beschaltung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - vorgeschaltete Funkentstör- oder Netzfilter,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Länge und Typ der Motorleitung (Kapazitätsbelag),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Höhe der Chopperspannung (Schaltfrequenz),</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Anpassung an Motor / Wicklungsaufbau,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    - Filter.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Einhaltung der VDE 0113 Teil 1 (EN 60204 T 1) im</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Erdschlußfall ist mit dem Ableitstrommeßgerät Typ 5SZ9</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">300 Siemens zu überprüfen. Es ist der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Differenzfehlerstrom zu messen und zu protokollieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Reparaturschalter sind zu integrieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabeln gehört zum Lieferumfang der Folgeposition.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Diese sind:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = Leistungskabel Schaltschrank =&gt; FU,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = abgeschirmtes Kabel FU =&gt; Motor,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = Steuerkabel Reparaturschalter,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = Kaltleiter Motor =&gt; FU,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = Verriegelung Trockenlaufschutz =&gt;FU Pumpe,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> = Feldbusanschluß FU =&gt; SPS</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Integrieren der Frequenzumrichter (FU) IP 54</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331212" RNoPart="20">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="4d8dbe2b-13a9-4567-82ba-ab81b87d1944">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Frequenzumrichter 0,55 - 1,1 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter 0,55 - 1,1 kW als Wandgerät IP 54 montieren, (der FU ist an der zugeordneten Pumpe aufgeführt), in die Visualisierung über OPC Treiber und Buskabel integrieren und inbetriebnehmen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungskabel vom Schaltschrank zum Gerät.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vom FU zur Pumpe ist ein abgeschirmtes Kabel zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verlegen. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mittlere Kabellänge ca. 30 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschal je Frequenzumrichter</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Frequenzumrichter 0,55 - 1,1 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331213" RNoPart="21">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a3139256-3629-4b49-a93a-d99955ac8388">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Frequenzumrichter 11 - 15 kW</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frequenzumrichter 11 - 15 kW als Wandgerät IP 54 montieren, (der FU ist an der zugeordneten Pumpe aufgeführt), in die Visualisierung über OPC Treiber und Buskabel integrieren und inbetriebnehmen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungskabel vom Schaltschrank zum Gerät.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vom FU zur Pumpe ist ein abgeschirmtes Kabel zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">verlegen. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mittlere Kabellänge ca. 30 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschal je Frequenzumrichter</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Frequenzumrichter 11 - 15 kW</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_331214">
                <Description ID="16185aba-aa77-4bd9-8c81-51aa9893c974">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Magnetisch Induktive Durchflussmessung im Vollstrom</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Erfassung und Speicherung der Volumenströme.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die IDM's sind im vorhergehenden Titel aufgeführt, und sind elektrisch in den Aufbereitungsprozeß zu integrieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Meßgenauigkeit 2% vom Meßwert, bei den ungünstigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrverhältnissen im Regelbereich 50 - 100%, des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Volumenstroms.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Einschränkungen der Meßgenauigkeit bei den reduzierten Ein- und Auslaufstrecken sind zu beachten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Getrennte Ausführung, die Anzeige erfolgt in Augenhöhe,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">nicht gedreht, mittels separatem Wandhalter.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit Werks-Kalibrierzertifikat nach EN 45001</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Display Anzeige und durch Impuls je cbm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Momentanvolumenstrom,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Gesamtdurchsatz (Summe + aktueller Betrieb)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Filtration,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Rückspülung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   - Erstfiltrat</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- zweite unabhängige Verriegelung durch</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  freiprogrammierbare Grenzwerteinstellung mittels</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  potentialfreien Kontakt, der Chlor + pH Dosierung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Meßgerät verfügt über interne Erdungselektroden,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">die in den Potentialausgleich integriert ist.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Gerät ist innen mit Hartgummi ausgekleidet,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Badewasserbeständig.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß 230V Versorgungsspannung NYM 3x1,5</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Analog- + Impulsausgang integiert in dem Feldbus AS-i,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittels Feldbus-Modul 1AE + 2 DE.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschlußskabel Potenzialsausgleich.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verkabelung ist in diese Pos. einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die zweite unabhängige Verriegelung ist zu beachten.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Magnetisch Induktive Durchflussmessung im Vollstrom</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331215" RNoPart="22">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="1f0fe357-e4ba-4cc9-b0b2-16506b96557d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Integration der IDM 230 V Anschluß + Steuerleitung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die IDM sind mit 230 V zu versorgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dies erfolgt durch eine seperate Leitung NYM 3 x 1,5 qmm, welchen von einem Gerät zum nächsten durchgeschliffen wird.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Leitungslänge ca. 40 m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Momentanwert wird über 4 -20 mA und einem Analog /</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AS-i Wandler (ifm AC2516) in die SPS / Visualisierung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eingebunden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich wird der Impuls/cbm in die Visualisierung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und ein Grenzwert des Volumenstroms in die Verriegelung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der Dosierung pH + Chlor eingebunden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">38 m Impulskabel Integration der IDM 230 V Anschluß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">+ Steuerleitung + Potentialausgleich,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Gewerk Elektro gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschalpreis je Anschluß, ist zu kalkulieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Integration der IDM 230 V Anschluß + Steuerleitung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331216" RNoPart="23">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="df46f568-9ad5-4e24-ad9f-20e707948f0b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung IDM in der Teilstromregelung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die IDM sind mit 230 V zu versorgen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dies erfolgt durch eine seperate Leitung NYM 3 x 1,5 qmm, welchen von einem Gerät zum nächsten durchgeschliffen wird.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Momentanwert wird über 4 -20 mA in die SPS über</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einen Analog Wandler in die SPS / Visualisierung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eingebunden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Signal dient zur Ansteuerung der Regelklappe zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einstellung des entsprechendes Teilvolumenstroms,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">über 4 - 20mA analog Ausgang, welcher entsprechend</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">geregelt wird, so daß der Regelbereich 50 - 100% eingehalten wird.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Volumenstrom wird erfaßt und dokumentiert,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es wird der Momentanwert und die Menge erfaßt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zugehörige Verkabelung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Signalkabel, Potentialausgleich, NYM 3x1,5 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge 48m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Gewerk Elektro gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschalpreis je Anschluß.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbindung IDM in der Teilstromregelung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331217" RNoPart="24">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ef1e763b-a5d9-4b05-b9e0-f1af2883d91a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Impuls Wasserzähler &lt; 24 V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge  35 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Gewerk Elektro gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabeltyp  EB - CY 2 x 2 x 0,75 qmm vom Schaltschrank</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zum Wasserzähler verlegen, bzw. in einem Feldbusmodul</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einzubinden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Installationsmaterial.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Pauschalpreis je Wasserzähler.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und installieren, gemäß Spezifikation:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Impuls Wasserzähler &lt; 24 V</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331218" RNoPart="25">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="27ffb922-a263-49e7-99a7-9dadbe5ec444">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Not- Ausschlagtaster &lt; 24 V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Not / Aus - Pilztaster für jeden Filterkreis.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Not- Aus muß als Stop, die gesamte Anlage</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(Filterkreislauf) stillsetzen, durch sofortiges</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausschalten der Stromzufuhr, wobei die Druckluft -</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Energie und Steuerspannung beibehalten wird, um die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anlage in einen gesicherten Grundzustand zu fahren.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Schalterstellung wird zur Glt zurückgemeldet.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge  28 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Gewerk Elektro gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabeltyp  2 x 0,75 qmm vom Schaltschrank zum Not-Ausschlagtaster liefern, verlegen, einschließlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Installationsmaterial, inbetrieb nehmen und testen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Not- Ausschlagtaster &lt; 24 V</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331219" RNoPart="26">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="748b5075-9819-488d-946b-60b8baa616ea">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druckmess-Sensor mit Anzeige</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Erfassung von Systemdrücken, bzw. Niveaus über</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druck erfolgt durch Druckmeßsonden Basis  4-20mA, mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzeige des Meßwertes vor Ort über ein Display.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Signal 4-20mA wird mittels Analogmodul in den</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feldbus AS-i eingebunden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Sensorstelle zum Badewasser ist medienbeständig</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Druckmess-Sensor / Niveaumessung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Meßbereich - 1 bis +1bar +/- 0,5%</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zugehörige Verkabelung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Signalkabel, Feldbuskabel, in der vom Bieter gewählten Struktur</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mittlere Kabellänge 28m</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Druckmess-Sensor mit Anzeige</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331220" RNoPart="27">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c81131b2-deb9-49b0-a016-c831358cac1a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hydrostatischer Füllstandstransmitter zur Erfassung des Niveaus im Schwallwasserbhälter.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausführung/Technische Daten:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausgang:	4-20 mA</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sensorbereich: 	0...400 mbar (4 m H2O)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Genauigkeit: 	±0,35 %</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material Sonde: 	Edelstahl (316L)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material Dichtung: 	EPDM</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Prozesstemperatur: 	-10...70 °C</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel: 	TPE (10 m)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hydrostatischer Füllstandstransmitter 400 mbar</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331221" RNoPart="28">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="121ab9b9-78f3-4200-8956-e70483bda529">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse inkl. Anschlussklemmen für Pegelsonde</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">inkl. Druckausgleichselement</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Maße: 120 x 80 x 55 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material: PC</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Klemmgehäuse für Füllstandstransmitter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331222" RNoPart="29">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f7786f17-a4ec-4f92-8cc4-48488ee83fa4">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Füll- / Frischwassermagnetventil 1"/DN 25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für Ausgleichsbehälter liefern und ansteuern.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ 230 V AC stromlos geschlossen, Funktion ist sicherzustellen ohne Gegendruck auf der Auslaufseite.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge  25 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Gewerk Elektro gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabeltyp  YSLY 3 x 0,75 qmm vom Schaltschrank zum</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Frischwasser-Magnetventil verlegen, einschließlich</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Installationsmaterial.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">liefern und installieren, gemäß Spezifikation:</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Füll- / Frischwassermagnetventil 1"/DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331223" RNoPart="30">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>3.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a3cf0936-b9aa-4f4c-a6eb-3b3ed6a76f2f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Strömungswächter</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">eletronischer Strömungswächter (badewasserbeständig)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Auswerteeinheit innerhalb von Rohrleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">montiert, als Trockenlaufschutz, Funktionüberwachung der Rutsche gemäß EN DIN 1069-1 2010-12, eingebunden im Feldbus.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mittlere Kabellänge:  20 m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abstimmung mit Gewerk Elektro gem. Beschreibung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabeltyp: AS-i Systemkabel  mit Übergang auf M12x1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Strömungswächter in eine 1/2" Muffe montiert</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Installationsmaterial.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Strömungswächter</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331224" RNoPart="31">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3f7f0405-56c9-4079-82d2-ea0109b3c331">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannung Dosierpumpe 230V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Ansteuerung der Dosierpumpe erfolgt über ein</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feldbussystem der Meß- und Regeltechnik.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuführung der Versorgungsspannung über eine gekennzeichnete Steckdose aus der entsprechenden Unterverteilung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannung Dosierpumpe 230V</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331225" RNoPart="32">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7b6b7b8d-f427-47e3-9e6b-f74ccdac1725">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannung Meß.- Regelgeräte 230V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Zuführung der Versorgungsspannung über ein Geräteanschuss aus der entsprechenden vom Unterverteilung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsspannung Meß.-Regelgeräte 230V</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331226" RNoPart="33">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ae84d8ce-2679-4c93-86ec-6207fd69cc14">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einführen, Abmanteln, Auflegen, Prüfen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und Anschluß aller im MSR-Lieferumfang befindlichen Feldgeräte, Schaltschränke, Tableaus.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel nach dem Kabelzugplan am Schaltschrank und an den Feldgeräten auflegen und einwandfrei zu kennzeichnen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Leistungsumfang gehört insbesondere:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Sortieren der Kabel nach Feldern;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Ablängen der Kabel;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Einführen der Kabel in die zugehörigen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Schaltschrankfelder;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Verschraubungen und Würgenippel liefern</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   und montieren;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Nicht benötigte Einführungen dauerhaft</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   verschließen;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Auflegen und Anschluß aller Leitungen;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">* Verifizierung ggfs. nicht benötigter</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Kabel und Leitungen;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die ausführende, badewassertechn. Firma,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">hat dem Faching. schriftlich mitzuteilen, daß alle</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel laut Kabelzugplan anschlußfertig zur</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verfügung stehen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abzweigdosen für Geräte mit Festanschluß</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sind zu stellen und zu montieren.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gerüste, Hebebühnen, Mauer- und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gerätedurchführungen sind beizustellen und in die</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreise der Feldgeräte einzurechen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hier beidseitig anzuschließen sind ca.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">220 Kabel (3...5-Standardadern-Äquivalente).</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Etikettenbezeichner für die Bezeichnung der Feldgeräte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">entsprechend des Kabelzugplanes für eine</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einwandfreie Orientierung des Betriebspersonals.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bezeichnung ist im Zusammenhang mit</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">der beginnenden Montage der Feldgeräte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kunststoffanhänger für unverlierbare Bezeichnung der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Feldgeräte, bzw. der zugehörigen Anschlußkabel.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anhänger sind zu liefern, gemäß Kabelzugplan</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">gleichlautend zu beschriften und einwandfrei zu</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">befestigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einführen, Abmanteln, Auflegen, Prüfen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_331227">
                <Description ID="d2987160-90ae-49e8-b036-cefa33d7caab">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fachbezogene Installation Verkabelung der Geräte und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sensoren für Badewasser / beckensanierung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Verkabelung bis an die Geräte ist Bestandtreil des vorliegenden LVs Badewassers.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kabellänge ist in der jeweiligen Position beschrieben</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verlegung, Anschluss und Auflegen erfolgt durch AN und </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">ist in die Pos. des Gerätes hineinzukalkulieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabelplan und Verlegungsliste sind durch AN zu erstellen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Trassenführung ist in einem Kabelverlegplan darzustellen und abzustimmen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist sicherzustellen, daß 40% der Kabelbühnen als</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Reserve zur Verfügung stehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Starkstromleitungen und Steuerleitungen sind getrennt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">und lose gebündelt zu verlegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Trennung in der Verlegung und die Vermeidung von Störeinflüssen ist gesondert zu prüfen und ggf. zu verbessern</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Koordination und Prüfung gehört zur Leistung</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Fachbezogene Installation Verkabelung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331228" RNoPart="34">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>120.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3a522391-017a-48e4-ae57-56b1e7def93a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Starres Kunststoff-Isolierrohr M16</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">in Stangen à 3 Meter, mit einseitig angeformter Muffe nach VDE 0605, DIN EN 50086-2-1, für die Installation von Kabelleitungen -flammwidrig, selbstverlöschend</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Material: PVC-U,  grau (RAL 7035)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Außen-Ø: 16,0 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Befestigungsmaterial.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bögen sind mit einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Starres Kunststoff-Isolierrohr M16</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331229" RNoPart="35">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>70.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="93672ebd-e195-4334-af8f-727ec7b15286">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Starres Kunststoff-Isolierrohr M 25</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie Vorposition, mit Befestigungsmaterial.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bögen sind mit einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Starres Kunststoff-Isolierrohr M 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331230" RNoPart="36">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>40.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="48c03251-92da-4440-a6eb-ee4328108142">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Starres Kunststoff-Isolierrohr M 40</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie Vorposition, mit Befestigungsmaterial.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bögen sind mit einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Starres Kunststoff-Isolierrohr M 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331231" RNoPart="37">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>50.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="7b39c424-70a3-45a2-9f73-edda94c91d2a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Installationskanal 30 x 30 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschaliger, selbstständiger Kanal mit Befestigungsmaterial, zur Aufnahme technischer Installationen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Installationskanal 30 x 30 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331232" RNoPart="38">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="950cae4b-dc1a-4801-a14b-4a1abde2472f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Installationskanal 40 x 110 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">wie Vorposition</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Installationskanal 40 x 110 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331233" RNoPart="39">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>36.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="bc543295-486c-48dd-977e-de4e4ef480e5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabelbühne 60x100 verzinkt mit Halterung / Befestigung</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">komplett montiert einschließlich Wand- oder Deckenstiehle,</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">oder direkte Mittenabhängung mit Gewindestange </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">(eine Befestigung auf 2m)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kabelbühne 60x100 verzinkt mit Halterung / Befestigung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331234" RNoPart="40">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="1ad51117-edc9-47f0-bc3a-844a3c3cc8c6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsbox 400/230V + Wasser</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;" />
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung Wasserversorgung:</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Geräteanschlussventil</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;" />
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausstattung Stromversorgung: </span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steckdosenkombination 1 x 230 V +1 x 400V, </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">im geschlossenen Zustand mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, verschließbar aus Edelstahl speziell für chlorhaltige Umgebungsbedingungen Oberfläche geschliffen, als Versorgungseinheit zur zentralen Strom- und Wasserversorgung, Blendrahmen mit Tür mit Profil-Schließzylinder als Steckschloss inkl. Bartschlüsseln, umrüst- und austauschbar auf eine bestehende Schließanlage, Tür mit integrierter Klappdurchführung für Schlauch- bzw. Kabel-anschluss zur Sicherheit auch während des Gebrauchs, totraumfrei, inkl. Schlauchkupplung für gängige Stecksysteme, Armatur mit DVGW-Zulassung, Armatur mit SVGW-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, DIN EN 15096 Familie H, Druckstufe PN 16, Schutzart IP44.</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:108%;" />
                        <p style="line-height:108%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Versorgungsbox 400/230V + Wasser</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331235" RNoPart="41">
                <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                <Qty>200.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ca444f1d-6741-4fb7-91f7-310df122d1ce">
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2024-10</VersDate>
                      <WCtg>053</WCtg>
                      <Group>5395</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>28</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>19</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>39</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>213</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>219</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>10</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 1,5 RE, Cu-Zahl 72.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 5x1,5RE</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331236" RNoPart="42">
                <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                <Qty>160.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="526bdbd3-3ff4-45cd-93e3-335b77bc06e7">
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2024-10</VersDate>
                      <WCtg>053</WCtg>
                      <Group>5395</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>28</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>19</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>39</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>212</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>209</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>10</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 2,5 RE, Cu-Zahl 120.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 5x2,5RE</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331237" RNoPart="43">
                <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                <Qty>120.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="5d35a26d-8a2f-4118-abca-32a733b7f754">
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2024-10</VersDate>
                      <WCtg>053</WCtg>
                      <Group>5395</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>28</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>19</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>39</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>211</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>198</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>10</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 4 RE, Cu-Zahl 192.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 5x4RE</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331238" RNoPart="44">
                <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                <Qty>240.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="12078261-cb42-4e8d-a892-6bbb19909ec4">
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2024-10</VersDate>
                      <WCtg>053</WCtg>
                      <Group>5395</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>28</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>19</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>39</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>210</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>186</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>10</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 6 RE, Cu-Zahl 288.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 5x6RE</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331239" RNoPart="45">
                <UPBkdn>Yes</UPBkdn>
                <Qty>100.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ca470b87-dfb3-47e5-b971-fa68ef68d826">
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2024-10</VersDate>
                      <WCtg>053</WCtg>
                      <Group>5395</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>28</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5811</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>19</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5812</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>39</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5813</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>209</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5814</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>165</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>10</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10617</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>13252</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 10 RE, Cu-Zahl 480.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kabel NYY-J 5x10RE</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331240" RNoPart="46">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="2ddca83f-b178-417f-94d0-17d5aa6b844d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Revidierte Dokumentation Elektro</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Einweisung ist der erste Entwurf der Dokumentation</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">dem Faching. vorzulegen und prüfen zu lassen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Dokumentation "Elektro" ist in das  System der</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtdokumentation des Bades zu integrieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Dokumentation gehört:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Funktionsbeschreibung je Anlage,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Liste der BMK,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Funktionsablauf der Verfahrensschritte,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Behältermanagment,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Schrittketten mit Klartextkommentierung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Programm, Quelltext mit Klartextkommentierung,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Variablenliste,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - korrigierte Schaltpläne,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> - Farbiges Funktionsschema DIN A1 mit BMK</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation termingerecht bereitstellen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Revidierte Dokumentation Elektro</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331241" RNoPart="47">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="27a75c20-7256-4e53-b770-e509bd5b4b98">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung und Schulung Verfahrenssteuerung</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung und Schulung Verfahrenssteuerung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331242" RNoPart="48">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f7a990b6-115a-4140-880e-1975d894bdb5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen Elektro</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Elektrodokumentation ist in die Gesamtdokumentation zu integrieren.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Aufbau ist der Pos. Montageplanung anzugleichen.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inhaltsverzeichnis, Trennblätter, lfd. Seitennummerierung durchgehend.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Nach Fertigstellung der Anlagen sind die Ausführungs- und Verdrahtungspläne sorgfältig auf eventuelle Änderungen zu kontrollieren und als Bestandspläne bei Beginn der Probebetriebsphase für das Betriebspersonal und vollständig als Endfassung bei der Abnahme vorzulegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bestandsunterlagen beinhalten auch die vollständigen Bedienungs- und Wartungsanweisungen für das Betriebspersonal sowie die Zusammenstellung in einem allgemein verständlichen Betriebshandbuch.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Im einzelnen sind folgende Unterlagen in Ordnern mit 2-fach, Papier gesammelt, zu liefern. 1x USB Stick</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Allgemeine Beschreibung der Anlagen /</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Funktionsbeschreibung der Regelung  und Steuerung mit SPS</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Detaillierte Betriebsanleitung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Alle für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb   erforderlichen Betriebs- und Wartungsanweisungen einschließlich Prospekte der Anlagenteile</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ersatzteilisten der eingebauten Geräte</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Stücklisten der Mess-, Steuer- und Regelgeräte</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Sollwertlisten</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Kennlinien aller Pumpen und Verdichter mit Eintragung der gemessenen </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Kennlinien und Stromaufnahme.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Protokolle über Leistungs- und Funktionsmessungen und über die Einweisung </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">  des Wartungs- und Betriebspersonal</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Abnahmeprotokolle der Regelung, Steuerungen und Schaltschrank einschließlich Sollwertlisten sowie Kopien vorgeschriebener Prüfbescheinigungen und Werksatteste</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Pläne von Regelanlagen und Schaltschrank,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">   Schaltpläne</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anlagenschemen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1 Plansatz als Farbplots und Abspeicherung auf  </span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">     Datenträger der Bestandsunterlagen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Software Elektroschaltschrank Badewasser;</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Abspeicherung auf Speichermodul und Übergabe an den Auftraggeber.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">    Beschreibung des SPS Programms mit variablen Liste</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Anlagenschemen "verglast":</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Farbdarstellung der Schemen der Badewasseraufbereitungsanlagen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  Abwasseraufbereitungsanlage sowie der Gemeinsamen Einrichtungen und der Attraktionsanlagen "verglast" im Aluminiumrahmen liefern und in Absprache</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  mit der Fachbauleitung und dem  Auftraggeber an den Technikwänden anbringen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen gem. Spezifikation übergeben.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung der Ausführung gemäß Standard Montageplanung</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bestandsunterlagen Elektro (As-built)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_331254" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Abschliessende Arbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_331249">
                <Description ID="f05d512c-833a-42d8-b7d7-24e61c40d8f3">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebsetzung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aller im vorstehendem Leistungsverzeichnis beschriebenen Anlagen und Anlagenteile.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vor der Inbetriebsetzung sind alle zur Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen vorzunehmen und zu überprüfen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Inbetriebsetzung wird im Einvernehmen mit der zuständigen Fachbauleitung und dem Fachplaner vorgenommen. Es ist hierzu auch das Betriebspersonal zur Einweisung und zur Information beizuziehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Über die Inbetriebsetzung ist ein Protokoll vom Auftragnehmer zu erstellen, worin aufgetretene Probleme aufzuführen sind.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Inbetriebsetzung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331250" RNoPart="1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="de085903-d097-4c7a-9fd7-0cafbea914f6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einregulierung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Anlagen müssen auf ihre Leistungen gemessen,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einreguliert und protokolliert werden. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Darin sind enthalten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> =&gt;  Einstellen aller Rückspülwasser- und Luftmengen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> =&gt;  Einstellen der Umwälzmengen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> =&gt;  Messen aller Volumenströme, Teilströme</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> =&gt;  Funktionskontrolle aller Betriebssituationen, wie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">       Alarm, Störungen, usw.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  =&gt; Erstellen eines Meßprotokolls über die gemessenen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">       Werte nach vollständig abgeschlossener </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">       Einregulierung. (soweit in vorstehenden Titeln </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">       nicht enthalten)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten gemäß Spezifikation durchführen und protokollieren.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Abschluss wird ein Einregulierungsprotokoll übergeben.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einregulierung</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331253" RNoPart="2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3037d37c-3bc9-4312-99ff-4c68c06a44f5">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Betriebskontrollen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vom Auftragnehmer wird 30 und 90 Tage nach der Inbetriebnahme je eine unaufgeforderte Betriebskontrolle vorgenommen und wenn notwendig, werden Nachregulierung und Parametrierung ausgeführt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Betriebspersonal und die Fachbauleitung ist vorher zu informieren, damit eventuell angefallene Probleme und Fragen erörtert werden können. Über jede Kontrolle / Ortstermin ist ein Protokoll durch den Auftragnehmer zu erstellen und an den Fachplaner weiterzuleiten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einheitspreis je wahrgenommen Termin</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Betriebskontrollen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331247" RNoPart="3">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ec334105-1c91-4ea6-b473-92146fb7ae58">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abnahmeunterlagen / Dokumentation</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es ist eine Dokumentation für sämtliche neu installierten Komponenten zusammenzustellen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Technisches Datenblatt</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Bedienungsanleitung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Wartungshinweise</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Ggf. eingestellte Sollwerte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Prüfzeugnisse / TÜV - Abnahme / Abnahmeprotokolle</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für alle eingebauten Geräte sind Geräteblätter mit Angabe der technischen Daten, der Hersteller und Hinweise zur Instandhaltung zu liefern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anzahl: </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 2-fach auf Papier, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 1-fach als CD oder USB-Stick</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abnahmeunterlagen gemäß Spezifikation übergeben</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abnahmeunterlagen / Dokumentation</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331255" RNoPart="4">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="20874907-223b-4b19-adb7-2e739a39bd95">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnen der Anlage</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wesentliche Anlagenteile werden dauerhaft beschriftet oder beschildert. Sie kennzeichnen Anlagen, Geräte, Leistungen, Funktion und Stellung von Stellgliedern.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kontroll- und Steuergeräte, wie Thermometer, Druckanzeiger o.ä. , sind leicht ablesbar zumontieren. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sie erhalten Makierungen, die den Sollbereich farbig kennzeichnen. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die errichtete Anlage ist komplett zu reinigen und zu kennzeichnen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Kreislaufnummer</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Kreislaufbezeichnung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Strangbezeichnung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Mediumname</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Aggregatebezeichnung mit BMK und Klarschrift</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Numerierung und Kennzeichnung ist mit dem Fließschema abzustimmen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es werden ca. 100 Schilder, Richtungspfeile etc. benötigt.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnen der Anlage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331257" RNoPart="5">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="a350794b-da1d-444b-a674-06a185fff2c6">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Verfahrenstechnische Inbetriebnahme</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">durch Verfahrensingenieur und Meßausrüstung nach DIN 19643.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wasserwerte und die Betriebsparameter sind so einzustellen, daß bei Nennbelastung die Wasserwerte</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN 19643 erreicht werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Betreiberpersonal ist in die Dosierung, Einstellungen und Handhabung der Anlage einzuweisen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zum Lieferumfang gehören die Dosierchemikalien bis die Wasserwerte positiv eingestellt sind und die Anlage mit dem Nachweis der Verfahrenswirksamkeit abgenommen ist</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Aufbereitungsanlage ist durch den AN in Betrieb genommen und es sind die Dosierchemikalien und die Reaktion der Inhaltsstoffe des Füllwassers auf das geb. Chlor (Chlorbildungspotential) und die Leistung der Aufbreitung zu ermitteln und einzustellen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zu dieser Pos. gehört die Lieferung aller benötigten Chemikalien zum Betrieb bis zur verfahrenstechnischen Abnahme / Funktionsprüfung der Badewasseraufbereitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dienstleistung der verfahrenstechnischen Inbetriebnahme, gemäß Spezifikation, mit Protokoll als Nachweis.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Verfahrenstechnische Inbetriebnahme</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331258" RNoPart="6">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c33fada9-e90e-40fe-81d3-e6788d13078a">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Unterweisung des Personals</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Betriebspersonal sind die Anlagenfunktionen zu erläutern und zu demonstrieren. Die einzelnen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aggregate sind zu erklären, dabei sollen neben der Normalfunktion auch Störungen, Fehlfunktionen und Möglichkeiten der Beseitigung von Fehlern besprochen werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zur Visualisierung und Steuerung ist der gesamte Funktionsumfang vorzuführen. Das Personal muß in der Lage sein, die Anlage selbständig zu bedienen und die Anlagenprotokolle zu erzeugen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wichtig ist die Erläuterung der täglich / wöchentlich / monatlich etc. durchzuführenden Arbeiten zur Wartung und zum Funktionserhalt der Anlage.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Anlage ist ebenfalls komplett im Handbetrieb zu fahren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Über die durchgeführte Schulung ist ein Protokoll anzufertigen und vom Personal gegenzeichnen zu lassen. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die einzuweisenden Personen sind mit Bauherr und Ingenieurbüro abzustimmen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Unterweisung des Personals</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331259" RNoPart="7">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c5c5778e-1f61-4e1c-b754-043cc515bc2d">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung der Rohrleitungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Selbstklebeschilder nach DIN 2403</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe ca. 230 x 37 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Pfeilspitzen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschriftung und Farbe nach Angabe der Fachbauleitung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung der Rohrleitungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331260" RNoPart="8">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="c36618e2-175b-4bc4-bb76-a6f424783409">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild 50 x 100 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus Kunststoff, farbig, inkl. Gravur zweizeilig,</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">komplett mit Schrauben, Dübeln und Bohrlöchern.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Größe: 50 x 100 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Liefern und montieren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschild 50 x 100 mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_331261" RNoPart="7">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_331262">
                <Description ID="ac713db3-0d9b-4027-99a3-e4bf4906d5de">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten sind rechtzeitig anzukündigen und dürfen nur nach Genehmigung durch den Auftraggeber durchgeführt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Über jede auf Stundenlohnbasis ausgeführte Arbeit hat der Auftragnehmer während der Ausführung täglich eine genaue Liste der Namen, Berufsbezeichnungen, Tätigkeiten und Arbeitsstunden, sowie die Menge der eingebauten Materialien und Einsatzzeiten der Geräte zur Prüfung durch den Auftraggeber zu führen. Spätestens am Ende der Arbeitswoche muss ist die Liste zur Prüfung und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Genehmigung vorzulegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Stundenverrechnungssätze enthalten unaufgegliedert: </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-6pt;margin-left:7pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Lohn- und Gehaltskosten, einschl. vermögenswirksamer Leistungen </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-6pt;margin-left:7pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die tariflichen und übertariflichen Zuschläge </span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-6pt;margin-left:7pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (bspw. Wege- und Fahrgelder, Trennungs- und Übernachtungskosten etc.)</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-6pt;margin-left:7pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">- die Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Beiträge an die tariflichen Sozialkassen und die Winterbauumlage nach der z. Zt. der Kalkulation gültigen Betriebsverordnung. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. Facharbeiterstundensätze werden nur für Arbeiten anerkannt, wenn diese von Facharbeitern ausgeführt werden müssen und von Facharbeitern ausgeführt wurden. Für Arbeiten, die von Helfern ausgeführt wurden, bzw. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">für die keine Facharbeiter erforderlich sind, werden Helferstundensätze anerkannt, unabhängig davon, ob Facharbeiter für die Ausführung eingesetzt worden sind. </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge für Bauleitungspersonal sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. </span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_331263" RNoPart="1">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>Std</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="f8b939da-0519-4e40-bcc2-7414d0f3472f">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ingenieur</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten auf Nachweis gemäß der vorstehenden Bedingungen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Ingenieur</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331264" RNoPart="2">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>Std</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="0a08f655-c7e4-452f-a001-bbfe439127b9">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fachmonteur Badewassertechnik</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten auf Nachweis.</span>
                          <br />
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wie Vorposition.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Fachmonteur Badewassertechnik</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331265" RNoPart="3">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>Std</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="3e49f834-fc8f-4416-9e9e-87acac2de76b">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fachmonteur Meß- und Regeltechnik</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten auf Nachweis.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wie Vorposition.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Fachmonteur Meß- und Regeltechnik</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_331266" RNoPart="4">
                <UPBkdn>No</UPBkdn>
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>Std</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>476</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description ID="ce786eb8-03f1-4b28-8823-2932ae51a01c">
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten auf Nachweis.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wie Vorposition.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Helfer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>