<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230503;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.06.24  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2025-11-27</Date>
  <Time>11:44:33</Time>
  <ProgSystem>SOFTTECH GmbH / GXML Toolbox V3.3 R20230503</ProgSystem>
  <ProgName>AVANTI pro 2023</ProgName>
  <Certific>Available</Certific>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>25-DADR-GS4553</NamePrj>
  <LblPrj>Middelicherstraße 221-Sonnenschutz (Raffstorenanlage)</LblPrj>
  <Descrip/>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <UPFracDig>2</UPFracDig>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <BoQID>56F5A875-B029-4E71-97E4-CA5963C4DCB9</BoQID>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
   <OpenDate>2017-10-09</OpenDate>
   <OpenTime>15:04:00</OpenTime>
   <EvalEnd>2017-10-09</EvalEnd>
   <CnstStart>2017-10-09</CnstStart>
   <CnstEnd>2017-10-09</CnstEnd>
  </AwardInfo>
  <BoQ ID="ID_BoQ2">
   <BoQInfo>
    <Name/>
    <LblBoQ>Rollladenarbeiten</LblBoQ>
    <Date>2017-10-09</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Gewerk</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Hierarchiestufe 2</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <LblBoQBkdn>Teilleistung</LblBoQBkdn>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="ID_34" RNoPart="10">
     <LblTx textWidth="14.998cm">
      <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Im Zuge der Modernisierung der Barbaraschule (Middelicher Str. 22, Gelsenkirchen) soll an der Außenfassade eine außenliegende Raffstore-Sonnenschutzanlage geliefert und montiert werden. Die Anlage umfasst Raffstore-Lamellenbehänge an </span>
       <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Fenstertypen A, B, C, D</span>
       <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> gemäß Ausführungsplänen, einschließlich aller erforderlichen Steuerungsgeräte, Zubehörteile, Elektroanschlüsse sowie Inbetriebnahme. </span>
       <span style="font-family:Courier New;font-style:italic;font-size:9pt;">Hinweis:</span>
       <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> Bohrarbeiten in bestehendes Mauerwerk sind aufgrund eines Asbestverdachts ausschließlich im </span>
       <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">BT30-Verfahren</span>
       <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> auszuführen (staubarmes Bohren gemäß Schadstoffgutachten). Außerdem ist die </span>
       <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Montage nur mit Hubarbeitsbühne</span>
       <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> zulässig; der Einsatz von Fassadengerüsten ist ausgeschlossen (Gerüstverbot auf Schulgelände).</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="ID_85">
       <Description ID="79EF2A4A-403E-401C-8A44-2C677B1E5170">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text textWidth="14.998cm">
           <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Im Zuge der Modernisierung der Barbaraschule (Middelicher Str. 22, Gelsenkirchen) soll an der Außenfassade eine außenliegende Raffstore-Sonnenschutzanlage geliefert und montiert werden. Die Anlage umfasst Raffstore-Lamellenbehänge an </span>
            <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Fenstertypen A, B, C, D</span>
            <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> gemäß Ausführungsplänen, einschließlich aller erforderlichen Steuerungsgeräte, Zubehörteile, Elektroanschlüsse sowie Inbetriebnahme.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Courier New;font-style:italic;font-size:9pt;">Hinweis:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Bohrarbeiten in bestehendes Mauerwerk sind aufgrund eines Asbestverdachts ausschließlich im </span>
            <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">BT30-Verfahren</span>
            <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> auszuführen (staubarmes Bohren gemäß Schadstoffgutachten).</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>.</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="ID_90" RNoPart="10">
       <LblTx>
        <span>Baustelle einrichten</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_91" RNoPart="0010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="05BCE65D-7565-4AB4-B62F-40B1C7929B63">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Einrichten der Baustelle zur Ausführung der Arbeiten an der außenliegenden Raffstore-Sonnenschutzanlage.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die Leistung umfasst sämtliche vorbereitenden Maßnahmen, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Arbeitsablauf zu gewährleisten.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Umfasst sind insbesondere die Einrichtung und Absicherung der </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Bauzone entlang der Fassadenflächen</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, einschließlich Abgrenzung des Arbeitsbereichs durch Absperrungen, Warnhinweise und Sicherungsmaßnahmen gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Bereitstellung und Vorhaltung aller erforderlichen Arbeits- und Montageflächen unterhalb der Fensterachsen, Anlage von Lager- und Abstellbereichen für Raffstores, Motoren, Steuergeräte und weiteres Material in der Bauzone.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Einschließlich Bereitstellung und Vorhaltung notwendiger Hilfsmittel wie Leitern, Gerüste oder Hebebühnen, Herstellung provisorischer Stromanschlüsse, Sicherung der Zugangs- und Transportwege sowie Schutz angrenzender Bauteile und Fassadenflächen gegen Beschädigung.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Am Ende der Bauarbeiten ist die Baustelle vollständig zu räumen, die Bauzone aufzuheben und der Bereich gereinigt und in ordnungsgemäßem Zustand zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelle einrichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_35" RNoPart="20">
       <LblTx>
        <span>Raffstoreanlagen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_83">
          <Description ID="DF064219-F46D-4D5C-9462-602D55FD2531">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Für alle Fenster der Fenstertypen </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">AD</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> sind außenliegende, elektrisch betriebene Raffstoreanlagen (Lamellen-Jalousien) zu liefern und fachgerecht an der Fassade zu montieren.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die Raffstoren werden als Vorbau-Raffstoreanlagen ausgeführt. Sämtliche Befestigungsmittel (Schrauben, Dübel, Konsolen) sind in Edelstahl (NIRO) auszuführen und in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die Raffstoreanlagen bestehen aus Aluminium-Lamellen, Führungsschienen aus extrudiertem Aluminium sowie Aluminium-Blenden. Lamellen, Führungs- und Unterschienen sowie sichtbare Blendenteile sind in einem witterungsbeständigen Einbrennlack im vom Auftraggeber festzulegenden RAL-Farbton auszuführen (StandardGrauton, RAL-- Grau).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Jeder Raffstore ist mit einem wartungsfreien Rohrmotor 230 V (integriert im Kopfprofil) ausgestattet, der sowohl lokal über Schalter als auch zentral über eine Automatiksteuerung bedient werden kann. Die Endlagen der Lamellen sind präzise einstellbar; bei ausgefahrener Anlage schließen die Lamellen nach außen, bei eingefahrener Anlage nach innen (übliches Wendemanöver zur Reduzierung der Pakethöhe).</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Fenstertypen</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> unterscheiden sich durch Größe und Teilung der Fenster und erfordern entsprechend angepasste Raffstoremaße:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Wingdings;font-size:10pt;text-indent:-17pt;margin-left:18pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Typ A und B:</span>
                <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> zweiflügelige Dreh-Kipp-Fenster</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Wingdings;font-size:10pt;text-indent:-17pt;margin-left:18pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Typ C:</span>
                <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> vierflügeliges Fenster</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Wingdings;font-size:10pt;text-indent:-17pt;margin-left:18pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Typ D:</span>
                <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> dreiteiliges Fenster</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Jeder Fenstertyp erhält eine eigene Raffstoreanlage, bei mehrteiligen Fenstern ggf. als zusammenhängende Ausführung.</span>
                <br/>
                <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Sämtliche erforderlichen Anpassungen an die Bausubstanz (z. B. Aussparungen an Blendenrahmen Abdichtung der Kabeldurchführungen) sowie alle Montagenebenkosten sind in den Einheitspreisen enthalten. Die Montage erfolgt in Erd- und Obergeschossen; erforderliche Hilfseinrichtungen (Leitern, Hebebühnen etc.) sind bereitzustellen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Gew. Produkt/Fabrikat:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Hersteller und Typ sind vom Bieter zwingend und eindeutig anzugeben.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Auf Verlangen sind produktdatenblätter vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Hersteller  -------------------------------</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Typ  -------------------------------</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_75" RNoPart="0010">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="A86B943F-7538-4FB1-BEFC-E1E31B48D64A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Schienengeführte Jalousie mit </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Alu-Lamellen</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, komplett mit Kopfkasten/Blende aus Aluminium und seitlichen Abdeckungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Breite ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">160 cm</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, Höhe ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">250 cm</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> (Fenstermaß).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lamellenfarbe, Führungsschienen- und Blendenfarbe </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">RAL--Grau</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> (Grauton, RAL nach Wahl des Architekten).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Antrieb durch elektrisch betriebener Rohrmotor 230 V, intern montiert.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Inklusive Lieferung., Ausrichten, Befestigen mit Edelstahlkonsolen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Anschluss der Motorleitung bis zum vorgesehenen Klemm­punkt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenraffstore Typ A (für zweiflügliges Fenster mit Rundbogen)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_76" RNoPart="0020">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="A6F5343A-C7A4-4D3D-94A2-BE9418628959">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Ausführung und Ausstattung analog Pos. 10.10.0010</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">(Außenraffstore Typ A), jedoch für Fenster ohne Rundbogen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Schienengeführte Jalousie mit </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Aluminium-Lamellen 80 mm</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, komplett mit Kopfkasten/Blende aus Aluminium und seitlichen Abdeckungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Breite ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">160 cm</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, Höhe ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">250 cm</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> (Fenstermaß laut Plan).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lamellen-, Führungsschienen- und Blendenfarbe analog Typ A (Grauton, RAL nach Wahl des Architekten).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Antrieb durch elektrisch betriebenen Rohrmotor 230 V, intern montiert.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Inklusive Lieferung. Befestigen mit Edelstahlkonsolen sowie</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Anschluss der Motorleitung bis zum vorgesehenen Klemm­punkt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenraffstore Typ B (für zweiflügliges Fenster, rechteckig)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_77" RNoPart="0030">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="4E92C36C-146D-405B-B023-188A119671AD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Schienengeführte Raffstoreanlage für </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">vierflügeliges Fenster</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, Breite ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">343 cm</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, Höhe ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">228 cm</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> (Fenstermaß laut Plan).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lamellen aus Aluminium, konkav-konvex geformt, randgebördelt, beidseitig einbrennlackiert.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Kopfkasten und Blende aus stranggepresstem Aluminium, mit seitlichen Abschlusskappen, pulverbeschichtet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lamellen-, Führungs­schienen- und Blendenfarbe analog Typ A/B (Grauton, RAL nach Wahl des Architekten).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Antrieb über </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">230 V-Rohrmotor</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, intern montiert, inklusive aller Befestigungselemente.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Anschlussleitungen, Lieferung und fachgerechter</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Ausführung analog Pos. 10.10.0010.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:4pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenraffstore Typ C (für vierflügliges Fenster, großes Mehrfach-Eleme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_78" RNoPart="0040">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="E6EC7D45-CEBB-4189-A1C8-A7462707F924">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Schienengeführte Raffstoreanlage für </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">dreiteiliges Fenster</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, Breite ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">2,78 m</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">, Höhe ca. </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">2,28 m</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> (lichte Öffnung laut Plan).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lamellen aus Aluminium, konkav-konvex geformt, randgebördelt, beidseitig einbrennlackiert.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lamellen-, Führungsschienen- und Blendenfarbe analog Typ A/B (Grauton, RAL nach Wahl des Architekten).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Seitliche Abschlusskappen entfallen, sofern bauseits angrenzende Bauteile vorhanden sind; der seitliche Abschluss ist an die jeweilige </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Fassadensituation</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> anzupassen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Antrieb:</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> elektrisch über 230 V-Rohrmotor, intern montiert, mit integriertem Endschalter.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Inklusive Lieferung, Ausrichten und Befestigen mit Edelstahlkonsolen sowie Anschluss der Motorleitung bis zum vorgesehenen Klemm­punkt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Ausführung analog Pos. 10.10.0010 (Außenraffstore Typ A).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenraffstore Typ D (für dreiteiliges Fenster-Element)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_39" RNoPart="30">
       <LblTx>
        <span>Steuerung</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_86">
          <Description ID="E56A4487-348B-4FAC-BB6C-5994A55391DF">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lieferung und Montage eines kompletten Steuerungs- und Automationssystems zur automatischen und manuellen Bedienung der außenliegenden Raffstoreanlagen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Das System muss sowohl die automatische, sensorbasierte Steuerung aller Raffstoreanlagen über eine zentrale Wetterstation (Erfassung von Helligkeit, Windgeschwindigkeit, ggf. Regen und Frost) als auch die manuelle Einzel- und Gruppensteuerung pro Raum ermöglichen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Jede Nutzungseinheit (z. B. Klassen- oder Besprechungsraum) erhält eine eigene lokale Bedienstelle, mit der die im Raum installierten Raffstores gemeinsam bedient (Heben, Senken, Wenden) werden können.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die zentrale Steuerung verarbeitet die Signale der Wetterstation und gewährleistet:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">automatisches Hochfahren der Behänge bei Starkwind oder Sturm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">automatische Beschattung bei Sonneneinstrahlung (aktivierbare Sonnenautomatik),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">zeit- und sensorabhängige Steuerprogramme.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Es muss möglich sein, mehrere Antriebe zu Gruppen zusammenzufassen. Zentralbefehle (z. B. „Alle Raffstores hoch“) haben Vorrang vor lokalen Befehlen, wobei nach Aufhebung des Zentralbefehls die lokalen Bedienstellen automatisch wieder aktiviert werden.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die Steuerung ist so auszulegen, dass eine Umschaltlogik zwischen zentraler und lokaler Bedienung besteht, inklusive Sperr- und Prioritätsfunktionen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Alle Steuergeräte müssen kompatibel mit handelsüblichen 230 V-Rohrmotoren sein.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die elektrische Verdrahtung erfolgt nach dem Prinzip der Trennung von Steuer- und Laststromkreisen (Trennrelaisprinzip)..</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lieferung und Montage eines kompletten Steuerungssystems zur automatis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_40" RNoPart="0010">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="F8ABE9AC-77FD-4554-926F-8D71AAB618F9">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lieferung und Montage eines zweifach-Wippschalters (Auf/Ab) zur manuellen Bedienung der Raffstoreanlagen je Raum.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Ausführung Aufputz, einschließlich Abdeckrahmen und Bedienelement im vorhandenen Schalterprogramm des Gebäudes.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Montage an der vom Planer festgelegten Position im jeweiligen Raum (in der Regel neben dem Fenster).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Anschluss an die vorhandene Steuer- und Motorleitung der zugehörigen Raffstores gemäß Stromlaufplan.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lokalbediengerät (Raum-Schalter).</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_41" RNoPart="0020">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="EDFC196E-1829-4267-9534-59FBC000F4DD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lieferung und Montage von Steuerrelais zur Gruppen- und Zentralsteuerung der Raffstoremotoren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Erforderlich zur potentialfreien Ansteuerung mehrerer Motoren je Steuerbefehl mit getrennter Auf-/Ab-Steuerung und Trennung von Steuer- und Laststromkreisen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Einbau in Abzweigdosen oder Schaltkästen in der Nähe der jeweiligen Gruppe.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Technische Ausführung: 230 V AC, vierkanalig (Auf/Ab) mit Selbsthaltung, kompatibel zum eingesetzten Steuerungssystem.. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gruppen-Steuerrelais (vierkanalige Steuerrelais)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_88" RNoPart="0030">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="F838136D-457F-466B-A498-439E96D46347">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lieferung und Montage von Steuerrelais zur Gruppen- und Zentralsteuerung der Raffstoremotoren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Erforderlich zur potentialfreien Ansteuerung mehrerer Motoren je Steuerbefehl mit getrennter Auf-/Ab-Steuerung und Trennung von Steuer- und Laststromkreisen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Einbau in Abzweigdosen oder Schaltkästen in der Nähe der jeweiligen Gruppe.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Technische Ausführung: 230 V AC, einkanalig (Auf/Ab) mit Selbsthaltung, kompatibel zum eingesetzten Steuerungssystem.. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gruppen-Steuerrelais (einkanalige Steuerrelais)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_89" RNoPart="0040">
          <Qty>26.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="BF282E06-1228-4027-B684-4B0BD39F3D94">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die Raffstoreanlagen erhalten verdeckt eingebaute elektrische Antriebe in Form von 230-V-Mittelmotoren, die speziell für den dauerhaften Einsatz in Sonnenschutzsystemen geeignet sind. Die Motoren müssen eine Schutzart von mindestens IP 54 aufweisen und mit einem angeflanschten Planetengetriebe ausgestattet sein, das eine gleichmäßige und kraftschlüssige Bewegung des Behangs sicherstellt. Ein beidseitiger Wellenabgang ist vorzusehen, um eine optimale Kräfteverteilung im Raffstorekasten sowie ein präzises Arbeiten des Systems zu gewährleisten.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Zur sicheren Betriebsführung verfügen die Antriebe über integrierte obere und untere Endschalter, die werkseitig oder bauseitig eingestellt werden können, sowie über einen Thermoschutzschalter gegen Überlast. Die Motoren müssen für die am Objekt vorgesehenen Raffstoregrößen geeignet und hinsichtlich Lebensdauer und Belastbarkeit mindestens der Lebensdauerklasse 3 gemäß DIN EN 13659 entsprechen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Der Lieferumfang umfasst die Bereitstellung der Motoren, den fachgerechten Einbau in die Oberschienen der Raffstoren, den Anschluss an die vorhandenen Steuer- und Kraftstromleitungen sowie die vollständige Funktionsprüfung einschließlich der exakten Einstellung der Endlagen. Abschließend erfolgt die Dokumentation und Übergabe an den Auftraggeber.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Motoren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_42" RNoPart="0050">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="37AF1AE1-23FD-44AD-B1B8-A2FD2A428A61">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lieferung und Montage einer kombinierten Wetterstation zur automatischen Steuerung der Raffstoreanlagen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Messung mindestens von Windgeschwindigkeit und Sonneneinstrahlung über optischen Helligkeitssensor, optional erweiterbar um Regen- und Frostsensor.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Montage der Sensoreinheit an exponierter Stelle am Gebäude (Fassade oder Dach, in Hauptwindrichtung frei ausgesetzt).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Anschluss an die zentrale Steuereinheit (drahtgebunden).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Technische Ausführung: MehrkanalWettersensor mit selbstreinigender Oberfläche und Heizfunktion zur Schneefreiheit.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Hersteller frei wählbar, systemkompatibel zur eingesetzten Steuerung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wetterstation (Sonne/Wind-Sensor)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_79" RNoPart="0060">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="57776B24-92CD-4C0B-B47A-FCFD656A3BEC">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lieferung und Montage einer zentralen Steuereinheit zur automatischen und manuellen Ansteuerung der Raffstoreanlagen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Wandmontage (Aufputz) im Technikraum oder Hauptverteiler.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Die Steuereinheit wertet die Signale der Wetterstation aus und gibt Steuerbefehle an die Motoren über vorgeschaltete Relais weiter.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Funktionalitäten: mindestens 4 separat steuerbare Kanäle (Gruppen), Zeit- und Helligkeitssteuerung, Dämmerungs- und Windautomatik, ggf. Regen-/Frostschutz, manuelle Zentralbedienung sowie Anzeige der Betriebszustände.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Bedienung und Parametrierung direkt am Gerät oder über PC/App-Schnittstelle.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Integrierte Uhr mit Astro-Funktion und automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Technische Ausführung: Mehrkanal-Steuergerät, kompatibel mit handelsüblichen 230 V-Rohrmotoren und dem eingesetzten Steuerungssystem.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zentrale Steuereinheit (Automatiksteuergerät)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_43" RNoPart="40">
       <LblTx textWidth="14.998cm">
        <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">In dieser Positionsgruppe sind alle Nebenleistungen und Materialien zusammengefasst, die zum vollständigen Betrieb der Raffstoreanlage erforderlich sind, aber nicht bereits oben einzeln erfasst wurden. Sämtliche aufgeführten Posten sind vom Auftragnehmer mitzuliefern bzw. auszuführen; ihre Kosten sind in der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_87">
          <Description ID="468A75B2-2F7F-4078-B61B-5F34F3BBF3E3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">In dieser Positionsgruppe sind alle Nebenleistungen und Materialien zusammengefasst, die zum vollständigen Betrieb der Raffstoreanlage erforderlich sind, aber nicht bereits oben einzeln erfasst wurden. Sämtliche aufgeführten Posten sind vom Auftragnehmer mitzuliefern bzw. auszuführen; ihre Kosten sind in der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_44" RNoPart="0010">
          <Qty>380.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="63C60A98-14DD-4034-9FA4-8A7E55D8661A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Verlegen von Steuer- und Versorgungsleitungen vom zentralen Steuerschrank zu den einzelnen Raffstore-Motoranschlüssen und Schaltern. Kabeltyp: NYM-J 5×1,5 mm², gemäß VDE (Mantelleitung für feste Verlegung im Innenbereich, Feuchtraum geeignet). Inkl. aller erforderlichen Installationsrohre, Kabelschellen und Durchführungen (Verlegung überwiegend Auf Putz bzw. in bestehenden Schächten/ abgehängten Decken; genaue Trasse siehe Elektroplan).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektrozuleitungen NYM-J 5×1,5 mm²</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_45" RNoPart="0020">
          <Qty>90.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="F1CFF4C1-6B16-48AF-AA9B-708C3AEF4CD7">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Flexible Gummischlauchleitung für den Anschluss der Raffstore-Motoren (bewegliche Leitungen im Raffstorekasten bzw. im Außenbereich). Querschnitt 4×0,75 mm² (4-adrig, grün-gelb included). Lieferung und Verlegung der Leitungen von der Abzweigdose/Fassade in den Raffstorekasten, inklusive fachgerechter Abdichtung der Mauerdurchführung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussleitungen H07RN-F 4G0,75</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_46" RNoPart="0030">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="263EB2C7-FECE-46EF-BAEB-D3376795E287">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Lieferung von neuen Leitungsschutzschaltern zur Absicherung der neu installierten Stromkreise der Raffstore-Motoren. Typ: 230/400 V, 16 A, Charakteristik B, 1-polig (+N), schaltvermögend 6 kA, Fabrikat passend zum vorhandenen Verteilerschrank. Einbau in bestehenden Unterverteilungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sicherungsautomaten.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_80" RNoPart="0040">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="3F738E62-0325-4A6B-B48E-43534942D8F7">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Pauschale für sämtliche Kleinteile und Verbrauchsmaterialien: z. B. Schrauben, Dübel, Kabelbinder, Dichtungsmaterial, Isolierband, Silikon, etc., sowie erforderliche </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Kabelkanäle</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> oder Schutzrohre (wenn Aufputz-Verlegung in Innenräumen nötig).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kleinteile und Kabelkanäle.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_82" RNoPart="0050">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>d</QU>
          <Description ID="4E7D3E57-8E5C-43AB-A6DB-28B4F7132F88">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Bereitstellung und Einsatz einer geeigneten Hubarbeitsbühne (Arbeitskorb an LKW oder selbstfahrende Hebebühne) für die Montage der Raffstoreanlagen in den oberen Geschossen. Tragfähigkeit mind. 2 Personen + Material, Arbeitshöhe ausreichend für 2. OG. Inkl. Anlieferung, Bedienungseinweisung, Betriebskosten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hubarbeitsbühne für Montage.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_47" RNoPart="50">
       <LblTx>
        <span>Anschluss und Inbetriebnahme</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_48" RNoPart="0010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="82027865-D207-4CBA-9B3A-22281EC1E999">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Fachgerechtes Anschließen aller Komponenten der Raffstore-Anlage an das vorhandene elektrische Netz der Schule. Einschließlich: Anschluss der Versorgungskabel an die neuen Sicherungsautomaten im Verteiler, Anklemmen der Motorleitungen und Steuerleitungen an den Steuergeräten und Schaltern, Setzen und Beschriften der Klemmen. Alle Adern eindeutig markieren und beschriften. Prüfungen der Isolations- und Schleifenwiderstände vornehmen. Koordination mit dem schulischen Elektrobetrieb während Spannungsfreischaltung. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Elektroanschluss der Anlage.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_49" RNoPart="0020">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="ED5692D6-8B14-4577-AEF6-C4D49A7F6F35">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Gesamte Anlage in Betrieb nehmen, Steuerung programmieren (Parameter für Sonnen-/Windautomatik, Fahrzeiten, Endlagen justieren, Gruppenadressen einstellen). Durchführung eines Probebetriebs </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">aller Raffstoren</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> in Anwesenheit des Auftraggebers bzw. eines von der Schule benannten Elektrotechnikers. Überprüfung aller Sicherheitsfunktionen (Abschaltung bei Hindernis, Windalarm etc.). Einweisung des Bedienpersonals vor Ort in die Hand- und Automatikbedienung der Anlage. Übergabe aller </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">Dokumentationen</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">: Schaltpläne, Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Einstellprotokolle.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Inbetriebnahme, Programmierung und Einweisung.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_52" RNoPart="60">
       <LblTx>
        <span>Wartung der Raffstore-Anlage </span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_53" RNoPart="0010">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>Jr</QU>
          <Description ID="6A942AD6-1BA7-4760-A054-6C8C02C6193F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="20cm">
              <p style="font-family:Courier New;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;">Angebot für die regelmäßige Wartung der Sonnenschutzanlage nach Inbetriebnahme. Leistung: </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">jährliche Inspektion und Wartung</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> aller Raffstore-Antriebe und mechanischen Teile, einschließlich Reinigung der Lamellen, Funktionsprüfung der Steuerung (Sensoren, Schalter, Endlageneinstellung) und Nachjustierung bzw. Schmierung beweglicher Teile. Erstellung eines Wartungsprotokolls je Durchgang. Die Wartung soll einmal jährlich erfolgen, vorzugsweise am Ende der Sommerferien. Angebot für </span>
               <span style="font-family:Courier New;font-weight:bold;font-size:9pt;">4 Jahre</span>
               <span style="font-family:Courier New;font-size:9pt;"> Wartung nach Abnahme.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wartung der Raffstore-Anlage  </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
