<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230503;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.06.24  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2026-08-18</Date>
  <Time>13:48:25</Time>
  <ProgSystem>SOFTTECH GmbH / GXML Toolbox V3.3 R20230503</ProgSystem>
  <ProgName>AVANTI pro 2026</ProgName>
  <Certific>Available</Certific>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>26-090-Ö</NamePrj>
  <LblPrj>LSA 326 Friederikenstr./Witteringstr./Brunnenstr.</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <UPFracDig>2</UPFracDig>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <BoQID>CE45AA72-1950-4A69-B5E4-062B0ADD7A5F</BoQID>
   <Cat>OpenCall</Cat>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <BoQ ID="ID_BoQ2">
   <BoQInfo>
    <Name>001</Name>
    <LblBoQ>LSA Neubau Technik</LblBoQ>
    <Date>2026-08-18</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Gewerk</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <LblBoQBkdn>Teilleistung</LblBoQBkdn>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <Itemlist>
     <Item ID="ID_115" RNoPart="">
      <QU/>
      <Description ID="FB731AD0-8F6E-47E1-9F90-7F7713709F4F">
       <CompleteText>
        <DetailTxt>
         <Text textWidth="9.999cm">
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ausschreibungsunterlage LSA Neubau Lichtsignalanlage,  LSA Neubau ÖPNV-Datenfunk, LSA Neubau Leistungsumfang Instandhaltung und Versicherung und einer 20jährigen Energieverbrauchsbetrachtung wird gemeinschaftlich bewertet. Der Mindestbietende wird ausschließlich aus den 3 Teilen und einer Energieverbrauchsbetrachtung der zu montierenden Signalgeber der Lichtsignalanlage ermittelt. </span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügte Excel-Tabelle Energieverbrauchsbetrachtung der Signalgebermodule ist Bestandteil der Ausschreibung und der Vergabe. </span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In die Energieverbrauchsbetrachtung der Signalgebermodule wird ein Zeitraum von 20 Jahre berücksichtigt. </span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Energiekosten über diesen Zeitraum werden mit 0,45 € Netto veranschlagt.</span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. </span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Zuschlag erhält der Anbieter mit der niedrigsten Gesamtkostensumme. Sollte die Gesamtkostensumme zweier oder mehrerer Anbieter identisch sein, erfolgt der Zuschlag an den Bieter, dessen Angebot die geringste Energieverbrauchskostensumme aufweist. </span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beispiel Betrachtung Angebotswertung</span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <table cellpadding="0">
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:105;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Bieter A</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:107;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Bieter B</span>
             </p>
            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Teil 1 LSA - Neubau:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:105;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">30.000 €</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="border-left-style:solid;border-left-width:0.20mm;border-right-style:solid;border-right-width:1;border-top-style:solid;border-top-width:1;border-bottom-style:solid;border-bottom-width:1;width:107;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">27.000 €</span>
             </p>
            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Teil 2 LSA - ÖPNV:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:105;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">3.000 €</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="border-left-style:solid;border-left-width:0.20mm;border-right-style:solid;border-right-width:1;border-top-style:solid;border-top-width:1;border-bottom-style:solid;border-bottom-width:1;width:107;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">2.000 €</span>
             </p>
            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Teil 3 LSA - Instandhaltung:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;"/>
            <td align="left" valign="top" style="border-left-style:solid;border-left-width:1;border-right-style:solid;border-right-width:1;border-top-style:solid;border-top-width:1;border-bottom-style:solid;border-bottom-width:0.20mm;width:105;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">2.000 €</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="border-left-style:solid;border-left-width:0.20mm;border-right-style:solid;border-right-width:1;border-top-style:solid;border-top-width:1;border-bottom-style:solid;border-bottom-width:0.20mm;width:107;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">1.000 €</span>
             </p>
            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:right;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Summe:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:105;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">35.000 €</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="border-left-style:solid;border-left-width:0.20mm;border-right-style:solid;border-right-width:1;border-top-style:solid;border-top-width:1;border-bottom-style:solid;border-bottom-width:1;width:107;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">30.000 €</span>
             </p>
            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:105;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:107;"/>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Energie - Verbrauchskosten:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:right;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Summe:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:105;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">1.000 €</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:107;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">7.000 €</span>
             </p>
            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:105;"/>
            <td align="left" valign="top" style="width:107;"/>
           </tr>
           <tr align="left" valign="top">
            <td align="left" valign="top" style="width:219;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtpreis:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:82;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:right;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">Summe:</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="border-left-style:solid;border-left-width:1;border-right-style:solid;border-right-width:1;border-top-style:solid;border-top-width:1;border-bottom-style:solid;border-bottom-width:0.50mm;width:105;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">36.000 €</span>
             </p>
            </td>
            <td align="left" valign="top" style="width:107;">
             <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
              <span style="font-family:Calibri;text-decoration:underline;font-size:11pt;Color:rgb(0,0,0);">37.000 €</span>
             </p>
            </td>
           </tr>
          </table>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bieter A ist nach Wertung der Angebote Mindestbietender.</span>
          </p>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         </Text>
        </DetailTxt>
        <OutlineText>
         <OutlTxt>
          <TextOutlTxt>
           <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span>Vorbemerkungen</span>
           </p>
          </TextOutlTxt>
         </OutlTxt>
        </OutlineText>
       </CompleteText>
      </Description>
     </Item>
    </Itemlist>
    <BoQCtgy ID="ID_2" RNoPart="41">
     <LblTx>
      <span>Steuergerät</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_3" RNoPart="10">
       <LblTx>
        <span>Steuergerät-Grundausbau</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_4">
          <Description ID="ACD17DB5-E26C-4A81-83B5-46C33AAF29AB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausbau eines Steuergerätes einschließlich Geräteschrank, Anschluss von Zusatzsignalen, Stromversorgung, Grundversorgung mit bis zu 6 Festzeitsteuerprogrammen usw.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steuergerätegrundausbau mit bis zu 6 Festzeitprogrammen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_116" RNoPart="1070">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="6B17D191-0CBA-43AD-B800-F35AC3BC7EB1">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausbau eines Steuergerätes bei dezentraler Technik</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angabe zum angebotenen </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuergerät - Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Grundausbau eines Steuergerätes bei dezentraler Technik</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_117" RNoPart="25">
       <LblTx>
        <span>Steuerung der Signalgeber bei dezentraler Technik</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_118">
          <Description ID="F2590F00-C620-4FAD-9EE4-0AED2C731222">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerung der Signalgeber bei dezentraler Technik</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausbau für einen Signalmast (Grundmodul) inkl. bis zu 2 Anforderungsarten für Fußgänger</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steuerung der Signalgeber bei dezentraler Technik</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_119" RNoPart="1010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="D6940D18-FCF9-4617-99FC-F955311B5B7B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausbau mit bis zu 2 Signalgebern oder Blindensignalgeräten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mit bis zu 2 Signalgebern oder Blindensignalgeräten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_120" RNoPart="1020">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="6971F07D-17C3-41FB-8048-655CF4A7245E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausbau mit bis zu 4 Signalgebern oder Blindensignalgeräten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mit bis zu 4 Signalgebern oder Blindensignalgeräten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_121" RNoPart="1030">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="23A182D8-1C3B-4574-A21A-A4656B045A96">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Grundausbau mit mehr als 4 Signalgebern oder Blindensignalgeräten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mit mehr als 4 Signalgebern oder Blindensignalgeräten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_139" RNoPart="2010">
          <Qty>49.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="7ADF7E0A-F944-470D-BD30-11FBEE8F94B2">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ansteuerung für Lampenschalter im Grundmodul eines Signalgebers oder Blindensignalgerätes</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ansteug. für Lampensch. im Grundmodul eines Signalgeb. o. Blindengerä.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_141" RNoPart="31">
       <LblTx>
        <span>Ausbau des Steuergeräts für Detektoren bei zentraler Technik</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_140">
          <Description ID="C2D1E538-861B-4CF6-A959-CEDB68443774">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausbau des Steuergeräts für Detektoren bei zentraler Technik</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ausbau des Steuergeräts für Detektoren bei zentraler Technik</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_142" RNoPart="1010">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="926760B7-4BA4-46DA-8AF2-4B4AA2F2ADCA">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auswerteschaltung für eine Induktionsschleife</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auswerteschaltung für eine Induktionsschleife</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_143" RNoPart="1020">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="2A2000AA-DBD3-4B1C-8060-06D718AE7D86">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auswerteschaltung für einen oder mehrere parallele potentialfreie Kontakte (z.B. Taster/Schalter)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auswerteschaltung für einen oder mehrere parall. potentialfr. Kontakte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_15" RNoPart="36">
       <LblTx>
        <span>Versorgung der Daten-Telegramme für den ÖPNV-Datenfunk.</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_16">
          <Description ID="DB4AFD48-4E79-4799-BF19-AE9BF39252B0">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Versorgung der Daten-Telegramme für den ÖPNV-Datenfunk.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Versorgung der Daten-Telegramme für den ÖPNV-Datenfunk.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_17" RNoPart="1010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="CB583ACE-3E4D-48FA-BEE4-3939497A9408">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Versorgung der Daten-Telegramme gemäß Planungsvorgabe für die LSA-Beeinflussung durch Busse und Bahnen der Verkehrsbetrieb; ÖPNV über Datenfunk.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosten für den Funkempfänger und für die Auswerteeinheit sind im Leistungsverzeichnis &#x22;Neubau Leistungsumfang ÖPNV-Datenfunk zur LSA Beeinflussung&#x22; in der Position 48.10.1010 einzurechnen. Die Beauftragung und Abrechnung erfolgt direkt durch die Verkehrsbetriebe.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>ÖPNV-Datenfunk gemäß Plangs.vorga. LSA, Versor. Daten-Telegramme</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_18" RNoPart="45">
       <LblTx>
        <span>Signalplanung,mit dem Planungstool LISA+in das Gerät übernehmen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_19">
          <Description ID="3946811F-4D8F-4D6D-9073-A7A87A327BA5">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Implementation der verkehrsabhängigen Signalprogramme (Software) in das Steuergerät</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalplanung, die bereits mit dem Planungstool LISA+ umgesetzt, getestet und zur automatischen Umsetzung in die Steuergerätesoftware geeignet ist und auf Datenträger geliefert wird, ins Gerät übernehmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Signalplanung,mit dem Planungstool LISA+</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_20" RNoPart="1010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="DEE94DD9-CC53-4F4D-AD3A-524F4EBD4678">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit dem Steuerverfahren LISA+ erstellte Signalplanung ins Steuergerät übernehmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>LISA+ erstellte Signalplanung ins Steuergerät übernehmen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_21" RNoPart="60">
       <LblTx>
        <span>Steuergerät-Verkehrsrechneranschluss</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_22">
          <Description ID="AE90ECD9-6301-4128-AF28-B1411EA90D51">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsfertiger Anschluß der LSA an den OCIT®-Verkehrsrechner der Stadt Essen über Steuerkabe, über GSM-Datenfunk (D1-Netz) oder über Canto-UMTS (D1-Netz).</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Arbeiten am Verkehrsrechner und im Steuerkabelnetz einschl. der Rangierungen im Kabelverteiler werden bauseits durchgeführt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betriebsfertiger Anschl. LSA an den OCIT-Verkehrsrechner Stadt Essen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_126" RNoPart="1070">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5EB4F66D-9D04-47EE-BA45-86DFF411DC7F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anschluß an den Verkehrsrechner SITRAFFIC Scala , Yunex GmbH (ehm.Siemens AG) über Canto-LTE</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuerbefehle im System SV Dezentrale Steuerung (Zentrale --&#x3e; Steuergerät):</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein-/ Aus-Befehle</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auswahl Signalprogramm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sondereingriff schalten (temporär gültiges Signalprogramm, z.B. FW-Plan)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:6pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lokale VA-Steuerung ein-/ausschalten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückmeldungen (Steuergerät --&#x3e; Zentrale):</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sammelstörung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Herkunfts-/ Vorgangskennung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein-Zustand</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsart (Handschaltung, Ortsbetrieb)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Teilknotenzustand</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sondereingriff, FW-Anforderung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Örtliche Verkehrsabhängigkeit ein</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nummer des laufenden Signalplanes</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Netzausfall </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweis: Um die Netzausfallmeldung zeitnah zu übertragen, ist eine USV im Gerät erforderlich. Ohne USV erfolgt die Übertragung erst nach Netzwiederkehr.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerätestörung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kommunikationsstörung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Istbildfehler (primär)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Istbildfehler sekundär / Sekundärstörung (sekundäre Lampenstörung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feindlichkeit</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zwischenzeitverletzung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestgrünunterschreitung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestrotunterschreitung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Umlaufkontrolle</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rotlampenfehler (primär)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detektorstörung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wechsel der Betriebsart</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Adernbruch</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalsicherungsstörung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prozessorstörung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lokal-/ Fern-Umschaltung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rückmeldekanalstörung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:6pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalgruppenzustandsmeldungen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übertragung Gerätearchive (Steuergerät --&#x3e; Zentrale)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebszustandsarchiv</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meldungsarchiv</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ÖPNV-Archiv</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rohwerte (Flanken steigend / fallend)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Allg. AP-Werte (Tx, etc.)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AP-Werte der VA-Verfahren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(aggr. ) Messwertarchiv</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zählung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:28pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:6pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Belegung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fernversorgung örtlicher Daten:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ortssignalpläne</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rastpunkte</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">WAUT-Daten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Parametrierung der TASS-</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Meßwerte</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Parameterversorgung für </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:6pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">örtliche VA</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:6pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschl. an SITRAFFIC Scala, Yunex GmbH, über Canto-LTE</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_24" RNoPart="80">
       <LblTx>
        <span>Steuergerät-Zubehör</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_25">
          <Description ID="F733A958-A94E-478B-8019-8A9FB9D0B922">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fertigfundament aus Kunstoff, mit abnehmbarer Frontplatte, für den Schaltschrank (Leichtbausockel) liefern. Einbau des Sockels abhängig von der Bodenfrosttiefe, mindestens mit einer Höhe von 1,10 m zu liefern. Gewährleistung der Standfestigkeit des Kunststoffsockels bei größtmöglicher Belastung, z.B. ausgeschwenktem Geräteeinsatz, einschließlich einer aufschraubbaren Platte zur Abdeckung des Fundaments ohne Steuergerät. Lieferung zum Lager des AG. Nach der Montage muß das Steuergerät gegenüber dem Fundament, z.B. durch eine Platte und Vergießen der Fugen, abgedichtet werden. Die notwendigen Maßzeichnungen sind beizufügen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Frontplatte vom Fertigfundament muss bei geschlossenen Türen vom Steuergerät bzw. Kabelverteiler abnehmbar sein. Der Verschluß sowie das Öffnen der Frontplatte ist ausschließlich durch die handhabe der Verriegelung der Frontplatte zu gewährleisten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fertigfundament aus Kunstoff</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_26" RNoPart="1010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="0FB7C48C-074D-4686-B829-7E55C3F42928">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fertigfundament für Schaltschrank, zweitürig</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fertigfundament für Schaltschrank, zweitürig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_27" RNoPart="90">
       <LblTx>
        <span>Steuergerät-Sonderzubehör</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_28">
          <Description ID="2FD7CB9B-EC28-4267-AF9C-D1272DC0BF1C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sonderzubehör für Steuergeräte</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sonderzubehör</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_29" RNoPart="1050">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5A3CCAA8-E778-41B2-811F-ECA2AC8DADE1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hauptschlüssel liefern für die Schließung sämtlicher Türen des Schranks und dem AG bei der Abnahme aushändigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hauptschlüssel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_30" RNoPart="91">
       <LblTx>
        <span>Steuergerät-Einspeisefeld</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_31">
          <Description ID="C7D56A63-083F-4F2E-B802-E1EBC6FCF386">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steuergerät-Einspeisefeld</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ geprüfte Schaltgerätekombination zum Nachweis</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauart nach DIN EN 61439-1/-..X (VDE 0660-600-1/-..X) ; DGUV 3</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokoll für Stücknachweis (Stückprüfprotokoll)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf der Rückwand Steuergerät-Einspeisefeld ist eine Montageplatte zu montieren, um die weiteren Komponenten und Betriebsmittel beliebig zu platzieren und befestigen zu können. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Montageplatte muss Kriechstromfest nach IEC 60112 sein, die-Isolierstoffklasse EN 60085 besitzen und den Anforderungen der Normreihe IEC 61439 entsprechen. Kabelführungen auf der Montageplatte haben im Kabel-/Verdrahtungskanal zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anordnung und Schaltung von Automaten- und Reihengehäuse muss den Vorgaben des </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">EVU/AG´s entsprechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steuergerät-Einspeisefeld</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_32" RNoPart="2010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="F6AA8178-D37C-453B-A24E-9000CFEA8A55">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automatengehäuse 2 x 12TE/ 300 x300 x175 mm IP67 / IK07 </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzklasse (SK) 2</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mit transparenter Abdeckung </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. Automatenabdeckung und Blindstreifen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. 2 Hutschienen </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PE-; N - und Klemmen: </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3 Reihenklemmen 6mm² </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. notwendigen Verdrahtungsmaterial</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des EVU/AG´s entsprechen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Automatengehäuse 2 x 12TE/ 300 x300 x175 mm IP67 / IK07 </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_33" RNoPart="2020">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="FA7152CE-1757-406A-B869-5BF736DA50E1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse für  Reihenklemmen 300 x300 x 175 mm IP67/ IK07 /Schutzklasse (SK) 2 </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">transparenter  Abdeckung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inkl. 1 Hutschienen </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">PE-; N - und Klemmen: </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">9x Reihenklemmen 2,5mm² </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">3x Reihenklemmen 6mm² </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">8x  Reihenklemmen 16mm² </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausrichtung der Reihenklemmen hat in senkrechter Form zu erfolgen, bei seitlichem Anschluss. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausrichtung der Reihenklemmen hat in waagerechter  Form zu erfolgen, bei obenliegendem Anschluss. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. notwendigen Verdrahtungsmaterial</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschl. notwendiger Kabeleinführungen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des EVU/AG´s entsprechen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gehäuse für  Reihenklemmen 300 x300 x 175 mm IP67/ IK07 /SK2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_34" RNoPart="2030">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="30CF7F81-9F01-415D-98B6-E86BF860B27C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Lasttrennschalter 2p 25A /  </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> EVU´s/AG´s entsprechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lasttrennschalter 2p 25A </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_35" RNoPart="2040">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="5370F24A-30C9-4523-A4D3-B22C57F92FAD">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Überspannungsschutz 2-polig, Typ 2 (5kA) + Typ 3 (6kA) </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Uc:275V </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> EVU´s/AG´s entsprechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Überspannungsschutz 2-polig, Typ 2 (5kA) + Typ 3 (6kA)Uc:275V</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_36" RNoPart="2050">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="F64E7D04-F92F-4A0A-82B3-18E692FAEA06">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">LS-Schutzschalter B 6A 2p</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des EVU/AG´s entsprechen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>LS-Schutzschalter B 6A 2p</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_37" RNoPart="2060">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="11BBEEAA-82B6-4896-99C8-1195ED5852C0">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">FI / LS Kombination (RCBO) B 10A / 30mA _ 2p</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">EVU/AG´s entsprechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>FI / LS Kombination (RCBO) B 10A / 30mA _ 2p</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_38" RNoPart="2070">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="3C14A8B7-99CF-4AA1-84A3-C7B257B57CB5">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">FI-Schutzschalter (RCD)  25A / 30mA_ 2p</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;"> EVU/AG´s entsprechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>FI-Schutzschalter (RCD)  25A / 30mA_ 2p</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_39" RNoPart="2080">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="DDAACAEB-BBF8-4DFA-A807-4A25A676B557">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">230V-Schutzkontaktsteckdose 16A für Hutschiene</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des EVU/AG´s entsprechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>230V-Schutzkontaktsteckdose 16A für Hutschiene</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_40" RNoPart="42">
     <LblTx>
      <span>Lichtsignalgeber</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="ID_41">
       <Description ID="431047D9-73BE-4078-BFAA-F41B3C796FCD">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text textWidth="14.998cm">
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lichtsignalgeber:</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalgeber in Bausteinausführung, LED-Technik, komplett mit Gehäuse einschließlich Montageelementen für die Befestigung an Masten, bestehend aus:</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gehäusemodule mit Schuten </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Streuscheiben, falls erforderlich, mit Symbolen</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- LED-Module</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Signalgeberhalterung</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle metallischen Befestigungsteile müssen aus nichtrostendem Material bestehen.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Signalgeber sind wie folgt auszuführen:</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">a) Gehäuse:</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gehäuse in Bausteinmodultechnik aus witterungs- und korrosionsbeständigem Material, mit seitlich klappbaren Einzeltüren aus alterungsbeständigem und lichtechtem Kunststoff. Die Farbe der Signalgeber ist grün, RAL 6009. Die Dichtungen zwischen Gehäuse und Tür müssen fest verklebt sein.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Auswahl der Symbole (Fußgänger, Radfahrer, Kombinationssignale, etc.) erfolgt gemäß Signallageplan. Sämtliche Symbole müssen als Maske im Signalgeber ausgeführt werden.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über den Streuscheiben müssen grüne Schuten aus Kunststoff montiert werden.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Kontrastblenden ist die Montagemöglichkeit am Signalgeber vorzusehen. </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">b) LED-Signalgebermodule </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Optische Eigenschaften gemäß DIN EN 12368 / DIN 67527</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dichtheit IP55</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schlagfestigkeit IR3</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Phantomklasse 5 / 40 V AC</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Phantomklasse 3 / 24 V DC</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">CE-Zertifizierung</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Signalgeber sind in der LED-Technik zu liefern. Diese müssen den Ausführungen gemäß LED Signalgebermodul 40 V AC oder 24 V DC in der aktuellen Version entsprechen. </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die LED-Signalgeber müssen die sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 50556 (Alte Bez. DIN VDE 0832-100) erfüllen.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Prüfzeugnisse und Bescheinigungen sind mit der Angebotsabgabe einzureichen.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">c) Befestigungen</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Montage der Signalgeber erfolgt an geraden Masten oder Auslegermasten.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Befestigung der Signalgeber am senkrechten Mast erfolgt grundsätzlich oben und unten mit nichtrostenden Schrauben.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Montage müssen ggf. ca. 1m lange Mastverlängerungen (werden vom Lager des AG beigestellt) sowie notwendige Sonderbefestigungen (z.B. Zwischenbefestigungen in Sonderausführung für 1-fach- oder Mehrfach-Signalgeber) vorgesehen werden. </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN übernimmt die Gewähr für fachlich einwandfreie Befestigung, die auch bei höchster Windbelastung ein Verdrehen oder Pendeln der Signalgeber verhindert. Sofern es für die Freihaltung des Lichtraumprofils oder für die Einsicht auf ein Signalzeichen erforderlich ist, müssen Signalgeber auch seitlich an Masten befestigt werden können und um mindestens 90 Grad drehbar sein.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusätzliche Bohrungen für Befestigungen bzw. Kabeldurchführungen werden nicht gesondert vergütet.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Freie Kabelverbindungen zwischen Mast und Signalgeber sind nicht zulässig.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Signalgeber sind komplett mit allem Zubehör wie oben beschrieben zu liefern und betriebsfertig (inkl. Durchschaltung bis zum Steuergerät) zu montieren, anzuschließen und müssen ihrer Funktion entsprechend justiert und ausgerichtet werden.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Montage der Signalgeber sind alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Leistungen wie z.B. die Gestellung von Hilfsgeräten und Turmwagen in dem Einheitspreis einzukalkulieren. </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bezüglich der Lichtraumfreiheit sind die Angaben der RILSA in der aktuellen Fassung einzuhalten.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei dezentraler Technik sind in den Signalgebern die Module für die Schaltung und Überwachung der Lichtsignale zu installieren.</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Lichtsignalgeber:</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="ID_42" RNoPart="21">
       <LblTx>
        <span>LED-Signalgeber 24V DC oder 40 V AC, 1 - feldig</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_43">
          <Description ID="7900A868-88C4-47F7-BCC4-0CBB7AC583D3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 24V DC oder 40 V AC, 1 - feldig</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 1 - feldig komplett liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>LED-Signalgeber 1 - feldig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_127" RNoPart="2120">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="7109CE2D-FD85-403D-A75A-B371784DE05B">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: gelb</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbol: Fußgänger</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 200mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>200mm-Streuscheibenfarbe: gelb Symbol: Fußgänger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_44" RNoPart="2610">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="9E4E7C81-216B-4E46-817F-690D46787D94">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: weiß</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbol: K</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 200mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; Farbe weiß; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe weiß; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe weiß; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>200mm-Streuscheibenfarbe: weiß Symbol: K</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_46" RNoPart="22">
       <LblTx>
        <span>LED-Signalgeber 24 V DC oder 40 V AC, 2 - feldig</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_47">
          <Description ID="415E9AF5-8EB2-46B4-ABF0-A416AA7D72A0">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 24 V DC oder 40 V AC, 2 - feldig</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 2 - feldig komplett liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>LED-Signalgeber 2 - feldig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_48" RNoPart="2180">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="9BA7968D-65D4-45AE-B759-B4FEB499A523">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: rot - grün</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbole: Fußgänger</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 200mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; Farbe rot/grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="64" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="65" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>200mm-Streuscheibenfarbe: rot - grün Symbole: Fußgänger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_128" RNoPart="3460">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="27D43267-A6F8-4F78-958F-40211B845874">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: gelb - grün</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbole: Pfeile</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 300mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; Farbe gelb/grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="64" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="65" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>300mm-Streuscheibenfarbe: gelb - grün Symbole: Pfeile</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_49" RNoPart="23">
       <LblTx>
        <span>LED-Signalgeber 24V DC oder 40 V AC, 3 - feldig</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_50">
          <Description ID="E282C0BE-3318-4135-B93A-A75769B9756F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 24V DC oder 40 V AC, 3 - feldig</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 3 - feldig komplett liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>LED-Signalgeber 3 - feldig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_51" RNoPart="2090">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="A04ADCCB-6A43-486E-A242-93D4A3CC5C2F">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: rot - gelb -grün</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 200mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="68" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe rot/gelb/grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="64" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="65" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="67" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>200mm-Streuscheibenfarbe: rot - gelb - grün</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_129" RNoPart="2290">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="1358DD74-8216-4FFA-BC8E-40DBBED9FD1D">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: rot - gelb -grün</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbole: Fahrräder</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 200mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="68" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe rot/gelb/grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="64" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="65" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="67" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>200mm-Streuscheibenfarbe: rot - gelb -grün Symbole: Fahrräder</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_53" RNoPart="2590">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="BE9F0DEA-FFC0-4820-8F84-4C11ACE476E9">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: weiß - weiß - weiß</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Symbole: Balken - Punkt - Balken</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 200mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="68" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; Farbe weiß; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe weiß; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe weiß; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>200mm-Streuscheibe: weiß - weiß - weiß Symbole: Balken - Punkt - Balk</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_54" RNoPart="3090">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="AE4477B8-8F27-4A1C-86C1-17715418A205">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Streuscheibenfarbe: rot - gelb -grün</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LED-Signalgeber 300mm Durchmesser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <TextComplement MarkLbl="68" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Angaben zum angebotenen</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fabrikat / Typ: </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail/>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die AC/DC-Volt-Technik vom Signalgebermodul; </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbe rot/gelb/grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">V </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe rot; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="64" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe gelb; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="65" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nenn-Strom vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben.</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="66" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">mA</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nennleistung vom Signalgebermodul; Farbe grün; ist durch den Bieter anzugeben. (Angabe mit Nachkommastelle: z.B. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">5,5</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Watt)</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="67" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">W</span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typische Leistungsaufnahme, bzw. elektrische Kennwerte Strom u. Spannung sind von einer unabhängigen Prüfstelle zu verifizieren (Prüfzeugnis)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>300mm-Streuscheibenfarbe: rot - gelb - grün</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_56" RNoPart="43">
     <LblTx>
      <span>Signalmaste</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_57" RNoPart="30">
       <LblTx>
        <span>Signalmaste Zubehör</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_58">
          <Description ID="D5C2878E-517C-4C00-8408-3190D1A620CE">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstatt Vlies Putztücher ca. 38 x 38 cm Material und </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zubehör- ist vom AN zu liefern oder mit eigenem Kraftfahrzeug / </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">LKW am Stadtlager des Amtes für Straßen und Verkehr zu </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">empfangen, zu quittieren und zur Baustelle zu transportieren. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nicht benötigte Materialien sind beim Stadtlager des Amtes für </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Straßen und Verkehr gegen Rückbestätigung wieder </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">abzuliefern.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material: Baumwollmischung </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabeldurchzogenes Leerrohr im Signalmast mit Werkstatt Vlies abdichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_59" RNoPart="1030">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="8DFDE9B4-64DA-4947-A6C3-61C398BADE8C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kabeldurchzogenes Leerrohr im Signalmast mittels Werkstatt Vlies Putztücher ca. 38 x 38 cm abdichten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Werkstatt Vlies Putztücher ca. 38 x 38 cm </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Baumwollmischung </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und montieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabeldurchzogenes Leerrohr im Signalmast mit Werkstatt Vlies abdichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_60" RNoPart="44">
     <LblTx>
      <span>Detektoren</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_61" RNoPart="20">
       <LblTx>
        <span>Detektoren-Signalanforderungsgeräte</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_62">
          <Description ID="10F50419-DAA3-4C66-B4D5-5AB4F4199E32">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalanforderungsgerät und akustischer Signalgeber für Sehbehinderte gemäß DIN 32981:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gehäuse (Taster und Akustik) müssen über die Schutzklasse II gemäß DIN EN 61140 und mindestens der Schutzart IP 54 gemäß DIN EN 60529 verfügen und sind entsprechend der Spannungsvariante der Außenanlage zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren muss der Pilotton auch aus einem zusätzlichen Lautsprecher erfolgen können.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Betriebsmittel müssen an allen gängigen Montageflächen (gerade oder gebogen) bündig montierbar sein. Schellenbänder oder Rohrschellen sind nicht zur Befestigung der Betriebsmittel erlaubt. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einbauhöhe des Tasters am Mast hat entsprechend der aktuellen RiLSA zu erfolgen und beträgt 0,85 m, gemessen von der Gehwegoberkante. Bei der Montage des Tasters muss gewährleistet sein, dass die Stromkabel im Mast nicht von außen zugänglich sind und durch eine Bohrung im Mast direkt in das Gehäuse führen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Lautsprecher für die Akustik des Freigabesignals, sowie des Pilottons ist in einer separaten Signalkammer mit einem Durchmesser von 200 mm zu platzieren, sodass diese Signalkammer, mit integrierter Akustik, als 3. Signalkammer eines Fußgängersignalgebers (rot / grün / Akustik) montiert werden kann. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Farbe der Signalgeberkammer ist grün, RAL 6009. Die Dichtungen zwischen Gehäuse und Tür müssen fest verklebt sein.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der zusätzliche Lautsprecher für den Pilotton ist um 180° versetzt zur Furt (Richtung Fußgängeraufstellfläche) zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Farbe von Lautsprecher in einem eigenen Gehäuse ist grün, RAL 6009 .</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Über eine Schnittstelle müssen sich die Parameter der Betriebsmittel (Taster, Lautsprecher, zusätzlicher Lautsprecher) einstellen lassen:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Automatische Anpassung der Lautstärke an den Umgebungslärm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindest- und Maximallautstärken</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absenkungsgeschwindigkeiten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sonderlösungen bei Nachtabsenkung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lautstärke des Freigabetons und des Pilottons müssen unabhängig voneinander einstellbar sein.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Lautstärke der Pilottöne der Akustik (Richtung Furt) und des zusätzlichen Lautsprechers (Richtung Aufstellfläche Fußgänger) müssen unabhängig voneinander einstellbar sein. </span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einstellungen von Freigabeton und Pilotton sind bei der Inbetriebnahme mit dem Verkehrsingenieur an jedem LSA - Maststandort individuell einzustellen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die individuellen Einstellungen je Maststandort sind in einem vom AG bereitgestellten Dokument schriftlich zu notieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Dokument ist in 3-facher Ausführung zu erstellen. 1 Exemplar ist sofort im STG zu hinterlegen. Die 2 weiteren Exemplare sind dem AG zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Signalanforderungsgerät und akustischer Signalgeber für Sehbehinderte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_132" RNoPart="1050">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="C668DA2C-26DB-4BBC-AC69-2F8A0BB89144">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusatzsignal für Sehbehinderte; Taster mit mechanischer Anforderung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Gehäuse muss über die Schutzklasse II gemäß DIN EN 61140 und mindestens der Schutzart IP 54 gemäß DIN EN 60529 verfügen. Die Spannungsvariante muss der Außenanlage entsprechen. Es sind die aktuellen Richtlinien und Normen einzuhalten.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gehäusefarbe des Tasters ist in der Farbe Gelb zu halten, im oberen Bereich befindet sich eine rote Displaykappe (Quittungsfeld). Der Taster ist vandalensicher (eventuell mit einem zusätzlichen mechanischen Schutz) zu liefern und zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An der Geräteunterseite befindet sich ein mechanischer Anforderungstaster über diesen auch die taktile Freigabe mit einem vibrierenden Richtungspfeil erfolgt. Der Richtungspfeil dient der Erkennung der Richtung der Freigabe. Durch einen Punkt im Richtungspfeil wird signalisiert, dass die Furt über eine Mittelinsel führt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren muss der Pilotton bei Bedarf (vorrangig Mittelinseln) auch aus dem Taster erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die separate Anforderung für sehende erfolgt über eine mechanische Großflächentaste auf der Frontseite des Tasters.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotenes Fabrikat:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotener Typ:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusatzsignal für Sehbehinderte; Taster mit mech. Anf. und Schutzbügel </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_63" RNoPart="1060">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="7550D326-8C15-485E-A699-3C955803B15F">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zusatzsignal für Sehbehinderte; Taster ohne mechanischer Anforderung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Gehäuse muss über die Schutzklasse II gemäß DIN EN 61140 und mindestens der Schutzart IP 54 gemäß DIN EN 60529 verfügen. Die Spannungsvariante muss der Außenanlage entsprechen. Es sind die aktuellen Richtlinien und Normen einzuhalten.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gehäusefarbe des Tasters ist in der Farbe Gelb zu halten. Der Taster ist vandalensicher (eventuell mit einem zusätzlichen mechanischen Schutz) zu liefern und zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">An der Geräteunterseite befindet sich ein mechanischer Anforderungstaster über diesen auch die taktile Freigabe mit einem vibrierenden Richtungspfeil erfolgt. Der Richtungspfeil dient der Erkennung der Richtung der Freigabe. Durch einen Punkt im Richtungspfeil wird signalisiert, dass die Furt über eine Mittelinsel führt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren muss der Pilotton bei Bedarf (vorrangig Mittelinseln) auch aus dem Taster erfolgen, wobei die Ansteuerung des Pilottones aus der zentralen Elektronik in dem Akustikgehäuse erfolgt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotenes Fabrikat:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotener Typ:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusatzsignal für Sehbehinderte; Taster ohne mech. Anf. mit Schutzbügel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_64" RNoPart="1130">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="704723DF-9CC2-476A-B53D-686BEB0B47E9">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Akustik für den Freigabeton und den Pilotton in separater Signalkammer</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Akustik für das Freigabesignal, sowie den Pilotton ist in einer separaten Signalkammer mit einem Durchmesser von 200 mm zu platzieren, sodass diese Signalkammer, mit integrierter Akustik, als 3. Signalkammer eines Fußgängersignalgebers (rot / grün / Akustik) montiert werden kann. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren verfügt die Akustik über eine Schnittstelle, über diese Parameterwerte (Freigabe- und Pilotton: Lautstärke, Takt, Anhebungsgeschwindigkeit, Absenkungsgeschwindigkeit) individuell einstellbar sind.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotenes Fabrikat:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotener Typ:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Akustik für den Freigabeton und den Pilotton in separater Signalkammer</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_65" RNoPart="1140">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="E9195765-6DD4-4543-9684-4E9E295D5E4B">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Akustik für Pilotton in einem zusätzlichen Lautsprecher</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Akustik für den Pilotton ist in einem zusätzlichen Lautsprecher zur Fußgängeraufstellfläche zu montieren. Der Pilotton des zusätzlichen Lautsprechers ist unabhängig des Pilottons der Furt einstellbar. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotenes Fabrikat:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">angebotener Typ:</span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">...</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Akustik für Pilotton in einem zusätzlichen Lautsprecher</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_130" RNoPart="50">
       <LblTx>
        <span>Infrarotdetektor</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_131" RNoPart="1010">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="8000C86F-7FBD-461D-BD21-443A9CD865EB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Infrarotdetektor muß zur sicheren Erfassung von Fahrzeugen von der Haltlinie bis zu 60 m davor geeignet sein. An der Haltlinie stehende Fahrzeuge müssen für mindestens 120 Sekunden erkannt werden.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Erfassung von Zeitlücken und Stau muß möglich sein.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Detektor ist zu liefern und betriebsfertig am Ausleger oder am Aufsatzstück zu montieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausrichtung erfolgt gemäß Signallageplan.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Technischen Datenblätter vom angebotenen Produkt sind mit der Angebotsabgabe einzureichen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Infrarotdetetektor:  Detektor liefern und betriebsfertig montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_66" RNoPart="45">
     <LblTx>
      <span>Kabel und Leitungen</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_67" RNoPart="31">
       <LblTx>
        <span>Mastverteiler, offen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_68" RNoPart="2420">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="C0C4E125-9E69-44A6-99B8-7BE49BB8EB8F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">offener Mastverteiler, 24-polig, Schutzklasse 1, demontieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>offener Mastverteiler, 24-polig, Schutzklasse 1, demontieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_71" RNoPart="32">
       <LblTx>
        <span>Mastverteiler, geschlossen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_133" RNoPart="2420">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="54598CD4-EE54-4E46-8390-08A0ECB69053">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">geschlossener Mastverteiler, 24-polig, Schutzklasse 2, demontieren</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>geschlossener Mastverteiler, 24-polig, Schutzklasse 2, demontieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_75" RNoPart="50">
       <LblTx>
        <span>Muffe Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2y liefern und montieren</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_76" RNoPart="1020">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="7936D035-B785-45B3-8B86-CCDE96F7E294">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Muffe für Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2y St III Bd 6x2x0,8/0,9</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Muffe für Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2y St III Bd 6x2x0,8/0,9</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_77" RNoPart="60">
       <LblTx>
        <span>Endverschluß Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2y, LSA-Plus Trennleisten</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_78">
          <Description ID="34F47876-DED3-4BD3-ACEC-E46B7A70875C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Endverschluss Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2Y,liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Endverschluß Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2y, LSA-Plus Trennleisten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_79" RNoPart="1020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="29AD79A9-094E-4E37-A3F3-9B84727E76B0">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Endverschluß für Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2y St III Bd 6x2x0,8</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Typ: LSA-2/10 Trennleiste</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und montieren</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Endverschluß für Nachrichtenkabel A-2YF (L) 2y St III Bd 6x2x0,8</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_144" RNoPart="70">
       <LblTx>
        <span>Kabel und Leitungen bei dezentraler Technik</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_145" RNoPart="3010">
          <Qty>180.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="54757D01-D30E-417B-81EE-AE8FFBF920D0">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">System-Kabel und Leitungen bei dezentraler Technik:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Daten- und Versorgungskabel</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(z.B. 3x1,5mm² plus Koaxial- oder 2 -paariges Element, etc.)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">liefern, verlegen, in Leerrohr einziehen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ein Lageplan (Bearbeiter; Datum; Datenlinien, etc.) der</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">verlegten System-Kabel - inkl. des vor Ort gewählten </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegeweges - hat Bestandteil der Revisionsunterlage zu sein.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>System-Kabel bei dezentr. Technik liefern,verlegen, in Leerrohr ziehen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_80" RNoPart="46">
     <LblTx>
      <span>Zuschläge und Ergänzungen</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_81" RNoPart="24">
       <LblTx>
        <span>Demontage eines Signalgebers</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_82">
          <Description ID="C291BDB8-9D22-4E92-AAD8-9A15617A4757">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Demontage eines Signalgebers</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Demontage eines Signalgebers</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_83" RNoPart="1010">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="CBD170C1-0DCC-4D3E-9FF6-7C589E3C9C83">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Signalgeber ist zu demontieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf Verlangen des AG ist die ordnungsgemäße Entsorgung nachzuweisen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Der Signalgeber ist zu demontieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_84" RNoPart="52">
       <LblTx>
        <span>Signalkabel auflegen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_85">
          <Description ID="7FDC6310-8C28-47D4-A3C7-23CB91B194C8">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalkabel auflegen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Signalkabel auflegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_86" RNoPart="1010">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="6395B72F-E457-4D50-8BE9-9A89D3080C78">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalkabel mit bis zu 7 Adern</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Signalkabel mit bis zu 7 Adern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_87" RNoPart="1020">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="78017629-49BD-4211-B11E-7D833583AEF9">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Signalkabel mit mehr als 7 Adern</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Signalkabel mit mehr als 7 Adern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_88" RNoPart="53">
       <LblTx>
        <span>Schutzleiterkabel auflegen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_89" RNoPart="1010">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="B22A24BE-080C-4ECB-A450-3E9B2DFD25CE">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzleiterkabel auflegen im Steuergerät bzw. im Mast</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schutzleiterkabel auflegen im Steuergerät bzw. im Mast</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_90" RNoPart="60">
       <LblTx>
        <span>Kabelverteilerschrank</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_91">
          <Description ID="D4322A7F-A5BE-416B-9C6E-7AF35833631D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelverteilerschrank aus schlagfestem Kunststoff, DIN 43629, Farbton hellgrau mit Befestigungsschienen für LSA-Trenn-/Plus-/Leisten. Der Kabelverteilerschrank muss zur Aufstellung im Freien geeignet sein. Die Profilhalbzylinder werden vom AG beigestellt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ geprüfte Schaltgerätekombination zum Nachweis</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauart nach DIN EN 61439-1/-..X (VDE 0660-600-1/-..X) ; DGUV 3</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokoll für Stücknachweis (Stückprüfprotokoll)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf die Rückwand vom Kabelverteilerschrank ist eine Montageplatte zu montieren, um die weiteren Komponenten und Betriebsmittel beliebig zu platzieren und befestigen zu können. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Montageplatte muss Kriechstromfest nach IEC 60112 sein, die-Isolierstoffklasse EN 60085 besitzen und den Anforderungen der Normreihe IEC 61439 entsprechen.</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Kabelführungen auf der Montageplatte haben im Kabel-/Verdrahtungskanal zu erfolgen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">l</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Aufnahme von Montagewannen (für LSA+-Leisten) ist auf die Montageplatte ein Systemverteilergestell zu montieren, sodass eine Trennung zwischen Kabel- und Rangierebene gegeben ist.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Schrank muss mit Reihenschienen, Drahtführungsbügel für die waagerechte Rangierebene und mit Durchführungsschienen sowie Durchführungsringe für die senkrechte Rangierebene ausgestattet sein. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Planungsgrundlage für die LSA-2/10 Trennleiste wurde das Produkt der Firma CobiNet zu Grunde gelegt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Das nachfolgende genannte Richtfabrikat ist das Produkt der Planung. Andere Produkte, die den Vorgaben entsprechen sind zulässig.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Angabe des Produkts dient lediglich als Kalkulationshilfe.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Vermeidung von möglicherweise entstehendem Kondenswasser ist eine manuelle einstellbare thermostatgeregelte Heizung von max. 50 Watt einzubauen und an den Abgangsklemmen 5/7/9 der Stromversorgung betriebsfertig anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> Des Weiteren sind alle Türen des Kabelverteilers mit einem Schaltkontakt zu versehen, sodass beim Öffnen, bzw. bei geöffneter Tür eine entsprechende Meldung generiert wird und diese Meldung an den Städtischen OCIT-Verkehrsrechner automatisch sofort weitergeleitet werden kann.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span> Kabelverteilerschrank</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_92" RNoPart="3010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="7C791C85-E6EB-4FA9-8721-D78D7D5D3794">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachrüstung einer Heizung im vorhandenen Kabelverteilerschrank.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Heizung mit manuell einstellbarer Thermostatsteuerun</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Vermeidung von möglicherweise entstehendem Kondenswasser ist eine  thermostatgeregelte Heizung von max. 50 Watt zu liefern, einzubauen und an den Abgangsklemmen 4 - 6 der Stromversorgung betriebsfertig anzuschließen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Temperaturbereich vom Thermostat muss manuell einstellbar sein.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nachrüstung einer Heizung im vorhandenen Kabelverteilerschrank.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_93" RNoPart="71">
       <LblTx>
        <span>Demontage von Schränken für Steuergeräte, Kabelverteiler, Stromversorg</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_94">
          <Description ID="489DCDD8-57F0-492E-980C-9CD691DCEA28">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Demontage von Schränken für Steuergeräte, Kabelverteiler, Stromversorgungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Demontage von Schränken für Steuergeräte, Kabelverteiler, Stromversorg</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_95" RNoPart="1010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="66F964D4-55B0-4086-8B17-A49B529CFE2C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Demontage von Steuergeräten.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Altgerät ist zu demontieren (einschl.  Ablegen der vorhandenen Kabel) und ordnungsgemäß zu entsorgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Demontage Steuergerät.  Altgerät ist zu demontieren u. zu entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_96" RNoPart="90">
       <LblTx>
        <span>Mast- und Fundamentfüller</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_97">
          <Description ID="81758F7F-C080-4BC5-B164-78C140C115A4">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und Einbringen von Sockelfüller in Mast oder Schrankfundamente</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelfüller in Mast und Schrankfundament Einbringen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_98" RNoPart="1010">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="0FB47200-E01E-4719-B214-85EAE2C317DB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung und Einbringen von EBG-Sockelfüller</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Kerngröße 5 bis 10mm) oder gleichwertig in</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einen Mast von der Kabeleinführung bis unter </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Masttür.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelfüller in Mast Einbringen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_99" RNoPart="1020">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="4FF02163-3169-4E8A-A9CF-A5D45AA2AEBA">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung und Einbringen von EBG-Sockelfüller</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(Kerngröße 5 bis 10mm) oder gleichwertig in</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein Schrankfundament bis Gr. 2.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelfüller in ein Schrankfundament bis Gr. 2 Einbringen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_100" RNoPart="50">
     <LblTx>
      <span>EVU-Anschlusssäulen</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_101" RNoPart="10">
       <LblTx>
        <span>EVU-Zähleranschlusssäule 1P  / 230V/50Hz 35A</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_102">
          <Description ID="F40B7F97-9509-442D-88FB-FC1C651F0124">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Zähleranschlusssäule für Steuergeräte</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Typ geprüfte Schaltgerätekombination zum Nachweis</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauart nach DIN EN 61439-1/-..X (VDE 0660-600-1/-..X) ; DGUV 3</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Protokoll für Stücknachweis (Stückprüfprotokoll)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zähleranschlusssäule aus schlagfestem Kunststoff</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Tür der Zähleranschlusssäule ist für eine Überwachung (Tür offen /Tür geschlossen) mit einem Meldekontakt zu versehen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zähleranschlusssäule für Steuergeräte /Typ geprüfte Schaltgerätekomb.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_103" RNoPart="1010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="CC0BECD5-18C4-4F40-884B-1E85F430C76A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">EVU-Zähleranschlusssäule 1P  / 230V / 50Hz 35A</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Die Gehäuseverbindungen sind in IP 65 auszuführen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Schrank/ Säule:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Außenmaße ca. B: 350mm H: 1710mm T: 278mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Verteilersäule zum Ausbau nach IEC 61439</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Scharniertüre mit Schwenkhebelverschluss für Profilhalbzylinder</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Erster Profilhalbzylinder ist gleich dem des LSA Steuergerätes auszuführen oder es wird ein Zylinder vom AG gestellt. </span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Zweiter Profilhalbzylinder ist mit einer Leerverschlusskappe auszuführen.</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Schutzart IP 44</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Inklusive Eingrabsockel Eingrabtiefe ca. 600mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Zugentlastung Kabeltragschiene (Winkelprofil 40x 40x 3 mm Alu)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Montageplatte ca. B: 307mm L: 755mm T:5mm</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Türkontaktschaltung:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Endschalter mit Druckbolzen IP65 NC/NO</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Rundstecker Kupplung 3 Polig IP65 230V 20A</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Rundstecker Stecker 3 Polig IP65 230V 20A</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">0,5m H07RN-F 3x1,5mm²</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Netzanschlussgehäuse für 230V /In 63A:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">nach VDE-AR-N 4100 (Hausanschlusskasten für einphasigen Anschluss)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Außenmaße B: 150mm H: 300mm T: 137mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Deckel transparent</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Schutzklasse II</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">IP65 und IK07</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">1x NH00 160A (35A bestückt)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">1x PE/N-Klemme 160A</span>
               </li>
              </ul>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">1 x Parkbucht für 2 Adern</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Anschlussklemmen Zuleitung: (2,5mm² - 50mm² CU, 16mm² - 50mm² AL)</span>
               </li>
              </ul>
              <page/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Netzseitiger Anschlussraum als Gehäuse:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Außenmaße B: 150mm H: 300mm T: 137mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Deckel transparent</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Schutzklasse II</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">IP65 und IK07</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Tragschiene 35x 15mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">SHU- Schalter E35A 1Polig</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 1+Typ 2 2 Polig 12,5kA</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">LS-Schalter B6A 2Polig für APZ/ RfZ</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Kammschiene 10mm² 2Polig (4 TE)</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">APZ/ RfZ Gehäuse:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Außenmaße B: 150mm H: 300mm T: 137mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Deckel transparent</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Schutzklasse II</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">IP65 und IK07</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Tragschiene 35x 15mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">2x Verdrahtungssatz APZ/RfZ 230V</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">optische Datenschnittstelle zum Einbau in BKE-I</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Zähler-Gehäuse (eHZ)</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Außenmaße B: 150mm H: 300mm T: 162mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Deckel transparent</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Schutzklasse II</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">IP65 und IK07</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">BKE-I Adapterplatte 1P 230V / 63A (für eHZ)</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Automatengehäuse (6TE)</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Außenmaße B: 150mm H: 300mm T: 165mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Schutzklasse II</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">IP65 und IK07</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">6 Teilungseinheiten, oben angeordnet und Klappfenster</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">2x FI-LS (RCBO) C25A 300mA</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">1x FI-LS (RCBO) B10A 30mA</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Kammschiene 10mm² 2Polig (6 TE)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">1x PE Klemmstein 6x 6mm²</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Hauptpotenzialausgleich:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:36pt;font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Cu- Schiene 12x 5mm L: 310mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Abdeckprofil für Cu- Schiene rechts 120mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Abdeckprofil für Cu- Schiene rechts 80mm</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">6x Sammelschienenklemme 1,5mm²- 16mm²</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">1x Sammelschienenklemme 16mm²- 70mm²</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-indent:-17pt;margin-left:36pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;line-height:14pt;margin-top:0pt;margin-bottom:8pt;">
               <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;">Die Gehäuseverbindungen sind in IP 65 auszuführen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Liefern und montieren (siehe auch Foto und Zeichnung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial monospaced for SAP;font-size:10pt;">Die Anordnung und Schaltung muss den Vorgaben des  EVU´s/AG´s entsprechen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>EVU-Zähleranschlusssäule 1P  / 230V/50Hz 35A</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
